LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS H5 



Datos mmiométr icos. — En esas condiciones, los manómetros in- 

 dicaron las siguientes presiones en los cilindros de alta, media y 

 baja presión y vacío del condensador : 



Admisión Término de la espansion 



CAP 8 atmósferas o. 50 atmósferas 



CMP 3 — 2.00 — 



CBP 1 — ■ 0.50 — 



Condensador.... 0.625— 0.600 ~ 



Presión del vapor en la caldera 12 — 



Presión del agua en el acumulador. . 50 — 



Revoluciones por minuto 60 — 



Como se vé las bombas de presión dan más de lo necesario, 

 pues dan 1992 litros en vez de 1800 por minuto, en 60 revolu- 

 ciones. 



Dan por cada revolución 33.2. Sería menester para que den 1800 



'1800 ,, ^ 

 litros : ^^-;r = 04.2 revoluciones, o sean 55 revoluciones por mi- 

 nuto. 



Consumo de carbón por hora y caballo vapor efectivo, moviéndose 

 la máquina á razón de 60 revoluciones por minuto. — Levantar pre- 

 sión en la caldera á 12 atmósferas 1 h. 30 m. consumo 416 kilos 



La máquina en marcha consume: 



Por hora 330 kilos. 



Consumo de carbón por hora y caballo efectivo : 



330.00 , ^.^, ., 

 -^-g^j-^^ 1.50 kilos. 



Consumo de carbón por 55 revoluciones equivalente á un debit 

 de 1800 litros por minuto, y al rededor de 1.40 kilos por caballo 

 efectivo y hora. 



Debo advertir que he hecho dos experimentos : 



El primero funcionando la máquina 2 horas y i8 minutos y el 

 segundo 4 horas. 



Es creíble que trabajando durante 10 horas, el gasto de carbón 

 por hora irá en disminución, á causa de la pérdida del calor, ab- 



