UTILIZACIÓN DE LAS CAÍDAS DEL NIÁGARA 191 



En efecto, si en Europa, se encuentran constructores de má- 

 quinas que funcionan convenientemente á ese alto potencial, no 

 sucede lo mismo en América, donde sólo se ha alcanzado un poten- 

 cial de 2000 volts y donde es difícil encontrar constructores que 

 garantan sus máquinas cuando el voltage pasa de 5000 volts. 



Se presentaban, pues, dos soluciones: ó bien construirlas dina- 

 mos de 20.000 volts en el extranjero é importarlas á América, á con- 

 dición de pagar derechos muy elevados; ó bien emplear dinamos 

 de 2000 volts construidos en América, con tal de aumentar las 

 dimensiones de los conductores. 



Este último sistema prevaleció. 



La corriente será producida, pues, por las generadoras con la 

 tensión de 2000 volts; se compondrá dedos corrientes elementales 

 del mismo período y cuyas fases tienen un deealage de 90 grados; 

 cada una de esas corrientes podrá ser utilizada, aisladamente, para 

 los tranways eléctricos, la electro-metalurgia y para los motores 

 ordinarios y las dos simultáneamente para alimentar los motores 

 del género Tesla. 



La canalización será muy importante debida á su débil voltage 

 y está ya en ejecución sobre una longitud de 1 kilómetro entre las 

 caídas y la Pittsburg Reduction Company's Work, que llegará á ser 

 uno de los principales clientes de la Cataract Construction Company 

 y tres turbinas de 5000 caballos estudiadas por los señores Fausch 

 y Picard, de Ginebra, y 3 alternadores de Jorge Forbes están actual- 

 mente en construcción en América. 



(Electricien) . 



