ESPECIFICACIONES PARA DEPÓSITOS DE AGUA 99 



Se deberá suministrar cañería suficiente para conducir el agua del 

 depósito hasta dos pies debiijo de la superficie del terreno, con su cor- 

 respondiente codo. 



Caños de hierro galvanizado 



Un caño conductor de la bomba de cincuenta milímetros de diáme- 

 tro interior se deberá proveer para cada depósito con una longitud 

 total de quince metros, incluyendo un codo y una pieza semi-circular 

 para echar el agua dentro del depósito. 



Estos caños se podrán tornillar por sus estremidades y deberán 

 estar provistos de las uniones correspondientes. Cada depósito estará 

 también provisto de un caño de descarga de cuarenta milímetros de 

 diámetro interior, con su válvula correspondiente, como se indica en 

 los dibujos y colocado de modo que la parte superior quede algo mas 

 arriba del fondo del depósito. 



La longitud de este caño para cada depósito será de trece meteos y 

 se proveerá de un codo para cada uno como indica el dibujo. 



Estos caños serán tornillados en sus extremos y las uniones con los 

 depósitos y las válvulas se harán en la forma que apruebe el Ingeniero. 



* Escala del agua ó indicador de nivel 



Cada depósito tendrá un indicador de nivel, que consistirá de un 

 globo de cobre con una cadena é indicador. La cadena se dispondrá en 

 una rueda colocada en la parte superior del depósito y el marcador se 

 moverá entre dos guías. 



Escalera 



Cada depósito será provisto con una escalera que permita subir 

 desde el suelo hasta la parte superior del depósito, también se dispon- 

 drá una escalera de hierro en el interior del depósito cerca de la de 



afuera. 



Dibujos 



El constructor suministrará al Ingeniero cuatro copias en papel 

 de tela de los dibujos de cada depósito, dentro de los diez dias si- 

 guientes de firmado el contrato. 



Pintura 



Todo el trabajo de hierro será cuidadosamente limpiado de la 

 mejor manera posible y se le dará en seguida una mano de óxido rojo 



