LAS UNIDADES 191 



conductor de quince á cincuenta milímetros cuadrados ; dos amperes 

 en un conductor de cincuenta á cien milímetros cuadrados. Arriba 

 de esta sección aconseja emplear dos cables en vez de uno; el peso 

 total será menos y la colocación se ejecutará más económicamente. 



Con cables desnudos se puede, sin inconveniente, aumentar las 

 cifras precedentes de veinticinco á cincuenta por ciento. 



Según Jamieson q\ grueso práctico de los hilos de derivación ó 

 secundarios en las instalaciones á bordo de buques debe ser como 

 sigue : 



Intensidad máxima en amperes Diámetro correspondiente 



del hilo de colire en mm. 



1 :.... 0.3 



2 1.2 



4 : 1.8 



10 2.6 



15 3.2 



Para un solo aparato movible, que toma de uno á dos amperes se 

 emplea cordones dobles no rígidos, de torsade de cobre, aislados 

 con caoutchouc y cubiertos con una trenza de seda ó algodón que 

 los une en un solo conductor. La sección es de uno ó de uno y me- 

 dio milímetros cuadrados ; e\ conñuc.lor pueáe soportar de uno á 

 dos amperes. 



Pérdida de presión eléctrica ó pérdida de carga. — Generalmente 

 los constructores se dan a priori, la pérdida de carga consentida 

 en la canalización y reparten esta pérdida en las diversas partes de 

 la red : cables principales, cables intermediarios, hilos de deriva- 

 ción. Según Fontaine una pérdida de diez por ciento es lo normal. 

 Se puede repartir así: seis por ciento en los cables principales ; dos 

 por ciento en los conductores intermediarios y dos por ciento en los 

 hilos de derivación. Cuando se emplea lámparas de cien volts, la 

 dinamo debe suministrar en sus tornillos ciento diez volts. 



