270 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



2. Se quiere instalar en serie 10 lámparas de arco Brush de 45 

 volts y 6 amperes en una línea de 2000 m. 

 La diferencia de potencial e será 



e = C . 6a + 10 X 45v = C . 6a + 450v. 



Como el máximo de pérdida de carga no debe pasar de 10 %, y 

 la tabla de Gaisberg nos da según el número de la 5* columna una 

 pérdida de carga de 34 volts en 2000 m. de conductor, y la 7* nos 

 daría 66 volts, tomaremos la por mm~. En la 4* columna tenemos 

 para la intensidad de 7,1a, que se aproxima á 6a y en la 1" colum- 

 na un diámetro de 3 ram., en la tercera una resistencia por metro 

 de 0.00235a). Adoptando ese diámetro la pérdida de carga será 



0,00235 X 2000 X 6v == 28,2v . 



La pérdida de carga es como se vé la diferencia de potencial 

 que habría que mantener en los tornillos de la fuente si se supri- 

 miera las lámparas y debiera circular una corriente del número 

 de amperes dado. 



Si quisiéramos realmente una pérdida de carga de 10 "/,,, haría- 

 mos este cálculo 



45t' =^ C . 6a 



r ^^ n - 



que representa una resistencia por metro de 



7,5(1) 



2000 



0,00375o) 



y sabiendo que un hilo de 1 m. y 1 mnr tiene una resistencia de 

 0,0166(1), llamando s la sección buscada tendremos 



8 0,01660 , ,, „ 

 = 4,44mnr 



1 0,00375 



Buscando la sección de los hilos que figuran en la tabla, que se 

 aproxima á esta, hallamos 4,91 y el diámetro correspondiente 



