OBRAS DE RIEGO DE LOS ALTOS DE CÓRDOBA 201 



yectadas, con un defecto que con un gasto mínimo se podría sub- 

 sanar. 



Las varillas formadas de fierro ángulo, tanto en la compuerta 

 de la boca de desagüe como en las délos canales, no tienen guías 

 ni abrazaderas en los cinco metros de su extensión; — resultando de 

 ello, que al trabajar á la compresión cuando baja la compuerta, co- 

 sa inevitable, se producen en ella flexiones de alguna considera- 

 ción que se deben evitar. 



Por lo tanto, á la pregunta XXIV contestamos : 



Que no era posible habiéndose recibido el Dique en Mal Paso con- 

 cluida su manipostería colocar cámaras, tubos ni llaves, teniendo los 

 constructores que limitarse á colocar los aparatos existentes hoy 

 y cuyo defecto hemos señalado. 



CUESTIÓN XXV 



Sobre si puede estimarse racionalmente que en el precio de seis mil 

 pesos que según el artículo 3" del contrato de la Empresa con el Go- 

 bierno para pago de la completa terminación podrían comprenderse 

 las llaves, tubos, cámaras, de que habla la pregunta anterior. 



Hemos visto en la pregunta anterior que los tubos, llaves, cá- 

 maras, etc. no era posible colocarlos en el Dique, pues se había cam- 

 biado el sistema de distribución de aguas en la época en que se 

 construyó por cuenta del Gobierno. 



Veamos cuáles eran las obras complementarias de este Dique. 

 En el presupuesto general de estas obras, en el título IT, capítulo 

 III, se dice testualmente : 



« Aparatos para el servicio del Dique : 



«a) Caños para las llaves de distribución ; 



«6) Llaves de distribución ; 



<,<c) Compuerta del desarenador (fierro batido); 



«d) Barra de fierro batido para levantar la compuerta ; 



« e ) Marcos de fierro fundido para corredera de la compuerta ; 



«/) Grampas para asegurar el marco (íierro batido); 

 «^) Compuertas para la entrada del agua en los canales provi- 

 sionales y aparatos de maniobra ; 



