LOS TALLEHES DEL FERROCARRIL DEL SUD 225 



rante este tiempo la válvula de admisión de la mezcla explosiva en 

 este cilindro permanece cerrada, para lo cual, un pequeño émbolo 

 actuado por aire comprimido, desembraga la excéntrica correspon- 

 diente. 



Mientras tanto, los otros dos cilindros aspiran la mezcla, pero, x)ara 

 facilitar el desamarre, la compresión es reducida introduciendo en el 

 mecanismo una segunda excéntrica que abre la válvula de esca];)e an- 

 tes de terminar la comx)resión, permitiendo la salida de una x)arte de 

 la mezcla. Tan pronto como se nota que hay exx)losión, se suprime la 

 segunda excéntrica, lo que establece el funcionamiento normal en 

 «stos dos cilindros. Bespués de esto, las excéntricas que mueven la 

 admisión de aire comprimido y la que permite el escajíe del mismo 

 cada vuelta, son puestas fuera de acción, y el tercer cilindro, toma 

 también su marcha normal. En menos de un minuto, la máquina al- 

 canza su velocidad de régimen de 200 revoluciones. 



Para reducir el ruido producido por la descarga, la cañería de es- 

 cape está provista de cámaras de expansión. 



El peso de cada máquina completa, con su zócalo es aproximada- 

 mente de 65 toneladas. 



Los alternadores son trifásicos, de inducido móvil y de 150 kilo- 

 vatios cada uno. El sistema inductor tiene 30 polos excitados por un 

 dinamo de corriente continua de 7, '5 kilovatios, movido por correa 

 desde el eje principal. El diámetro del inducido es de 1™90 y el en- 

 trehierro de 3,2 milímetros. Las piezas polares están bulonadas en 

 la armadura de manera de poderlas retirar separadamente en caso de 

 reparación. Los núcleos son de chaj^as de hierro dulce. El núcleo del 

 inducido está formado también poi: láminas de hierro dulce provistas 

 de ranuras donde van colocados los alambres conductores. 



La corriente iiroducida á una tensión de 440 voltios, es recogida por 

 tres aros de cobre unidos al enrrollamiento inducido y seis escobas de 

 cobre laminado, y conducida al cuadro de distribución por tres ca- 

 bles aislados. 



En la parte inferior del cuadro de distribución, se encuentran los 

 reóstatos, cables principales, etc. 



Este cuadro está formado j)or 1 1 tableros : seis generadores, uno 

 de carga y cuatro defeeders. Contiene dos sistemas de barras colecto- 

 ras. Los interruptores, de dos direcciones, permiten conectar las má- 

 quinas ó los feeders, á un sistema ú otro de barras. 



Cada tablero de generador lleva tres amperómetros, uno ])0v fase, 

 otro de corriente continua para la excitadora, lámparas de sincroni 



AN. SOC. CIENT. AEG. — T. LIX. 15 



