LAS CLOACAS PAKA LA PLATA 251 



Admitiendo también un término medio en la provisión de agua de 

 200 litros por día i habitante i un 10 °/o perdido por evaporaciones i 

 riego, hemos operado con 180 litros diarios por habitante i el reparto 

 de 12 horas para los desagües, en el cálculo de los conductos. Como 

 en el trazado de las cañerías hemos seguido los declives del terreno i 

 las direcciones de máxima pendiente en la mayoría de los casos, he- 

 mos admitido para las iiendientes una mínima de 0.003. Con estos 

 datos hemos procedido al cálculo de las cañerías i los diámetros re- 

 sultantes varían de 6" en las cañerías de vereda á 6", 9", 12", 1.5" i 

 18" en las colectoras de calle i grandes colectoras. 



Los conductos máximos resultan así con diámetros, de 0™50 para 

 el de la j)rimera zona i de 0™60 para el de la segunda. 



Respecto á la naturaleza ó materia de los conductos adoptamos 

 I)ara los de 6" á 18" los llamados de barro á tulipa vitriflcados al in- 

 terior i de buena fabrica, que nos parecen por las condiciones de sus 

 paredes, los que mejor favorecen el escurrimiento de los líquidos i 

 resisten á la acción de los ácidos grasos. Las condiciones de eficacia 

 de una cañería así establecida depende sobre todo de la buena confec- 

 ción de las juntas i de su posición i asiento. Por lo demás en el caso 

 de que se trata no existe contraindicación, ni por la clase de tierras 

 ni por la capa de agua subterránea, aun en las partes bajas de la ciu- 

 dad, que prescriban los caños de fierro fundido. Para los conductos 

 máximos de O^^SO i O'^eO nos parecen i^referibles los caños de ce- 

 mento armado bien alisados en su interior, j)or su solidez i baratura. 



Para asegurar un buen escurrimiento en las cañerías, el sistema se- 

 jjarado requiere, sobre todo en las de menor diámetro, el estableci- 

 miento en las partes altas de la canalización, de cámaras alimentadas 

 l)or los conductos de agua, con aparatos de descarga que produzcan de 

 tiempo en tiempo irrupciones i arrastres de agua en los conductos. 



En nuestro caso hemos tenido en cuenta estas condiciones esencia- 

 les i proyectamos la colocación en cada manzana, en el origen de la 

 canalización de donde parte los caños en dos sentidos (véase planos), 

 de cámaras de esa especie con dos direcciones de descarga i entre los 

 diversos sistemas empleados con éxito nos parecen más convenientes 

 los sifones de descarga de Adams, que no tienen necesidad para ce- 

 barse ni de tubo barostático ni de expaudidor i pueden ser fácilmente 

 instalados. El número de descargas de estas cámaras i su capacidad 

 variará según las i^endientes de las cañerías i es cosa que no hemos 

 especialmente determinado. 



Es una condición esencial en toda canalización el establecimiento 



