EDIFICACIÓN CONTRA TEMBLORES 87 



espesor no excede de 5 centímetros, pndiendo, en caso de ser mayor, 

 emplear hormigón. El alisamiento interior se liará siempre con 

 cemento portland. 



Art. 174. — Becepción de obras hechas. La recepción x^rovisional de 

 la obra tendrá lugar á su terminación, pudiendo hacerse j)arcialmente 

 cuando ella comijrenda secciones diferentes é independientes. 



La recepción se hará ensayando primeramente las vigas, losas de 

 entrepisos y techos, cargándolas con la sobrecarga prevista en el cál- 

 culo, aumentada del 20 por ciento y observando las flechas que se 

 producen, si ellas son permanentes ó elásticas, y si se producen grie- 

 tas ó desperfectos de consideración. 



Para que la obra sea de recibo, será preciso que se llenen las siguien- 

 tes condiciones, desimés de 24 horas de carga : 



a) Las columnas y muros no deberán acusar un hundimiento apre- 

 ciable, ni grietas en sentido longitudinal, ni desplomes. 



h) La flexión de las vigas y losas no deberá exceder del milésimo 

 de la luz, y además, deberá ser elástica, es decir, que deberá desapa- 

 recer, después de quitada la sobrecarga, y sin dejar rastros de grieta- 

 duras, sobre todo en la parte superior, tratándose de techos. 



c) Los tanques para agua, además de llenar las condiciones de re- 

 sistencia mencionadas, no deberán acusar la menor filtración, á no ser 

 la tromdación prox^ia, que desagüe al poco tiempo. 



De todos los ensayos se llevará cuenta detallada, anotándose sus 

 resultados en el libro de órdenes, firmando la empresa y la dirección 

 técnica. 



La opinión del ingeniero inspector en estos ensayos, no tendrá más 

 apelación que ante la dirección general de las obras. 



Habiendo varios tibios de obras de un mismo género, el ensayo se 

 liará sobre las que indique la dirección técnica, pudiéndolo hacer con 

 todas, si así lo creyere conveniente. 



Todos los gastos que ocasionen estos ensayos se supondrán previs- 

 tos por el empresario, y, en tal concepto, incluidos en los precios esta- 

 blecidos en el contrato i^ara las obras i)or ejecutar. 



Domingo Selva, 



Ingeniero civil. 

 Buenos Aires, octubre 5 de 1906. 



