300 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Xo voy á enumerar todos los peces de mar : moluscos, crustáceos, 

 anélidos, reptiles, etc., etc., que adornan las piletas del acuario; men- 

 cionaré únicamente dos pececitos que representan allí, á nuestra 



pavimento ; su altura es de l"i25 ; su profundidad varía de 60 centímetros á 1^50 

 y su largo de 65 centímetros á 2™50. 



Las paredes posteriores y laterales están cubiertas de rocas artificiales. El es- 

 pesor de los cristales es de 20 ú 27 milímetros, segiín sus dimensiones y delante 

 de cada pileta hay un parapeto de mármol rosado ; los cristales son mantenidos 

 con estuco, fieltro y minio. 



Los pequeños peces exóticos fueron colocados en peceras de 50 centímeti-os por 

 32 y por 35, 



En el centro del acuario y enteramente encerrado por la galería donde circula 

 el público, se encuentra un patio cubierto por \ina gran claraboya y destinado al 

 servicio interno. 



Por debajo de la parte central, se encuentran tres cisternas (una de 80 metros 

 cúbicos y dos de 40) para el agua de mar artificial, que se fabrica según el siste- 

 ma del doctor Hermes, de Berlín. Son de cemento armado y revestidas interior- 

 mente por placas de vidrio. 



En el local del servicio, existen dos bombas verticales de tres cilindros, acciona- 

 das por motores eléctricos, y pudiendo dar cada una 3600 litros de agua por hora. 

 Los elementos de estas bombas son de bronce, para resistir á la acción corrosiva 

 del agua de mar. Cada bomba puede aspirar el agua de las tres cisternas, me- 

 diante tres caños independientes unos de otros, por medio de válvulas. 



Todos los caños por donde tiene que pasar el agua de mar, son de plomo con 

 soldaduras del mismo metal, á fin de que no sean alterados por las sales del agua- 

 Las válvulas de los tubos de aspiración son de bronce puro. La introducción del 

 agua en las piletas se hace por el fondo, y de tal modo que lleve con ella, la 

 cantidad de aire necesaria para la vida de los peces. 



Por medio de sifones el agua se desaloja de las piletas y atraviesa un filtro 

 donde se purifica, antes de volver de nuevo á la cisterna. 



La acción de una sola bomba basta para asegurar el servicio normal ; y como 

 el consumo del agua no se mantiene siempre igual, existe en el caño conductor 

 una válvula de seguridad, para que el exceso de agua vuelva directamente al 

 algibe. 



El agua dulce del acuario, es suministrada por las cañerías municipales, y, 

 como para las piletas de agua salada, se introduce por el fondo en cada una de 

 ellas, aspirando á su paso el aire necesario. 



Toda esta cañería es de hierro galvanizado. 



Para mantener el agua á la temperatura conveniente, durante el invierno, se 

 calientai indirectamente gracias á un termo-sifón que eleva la temperatura de los 

 locales, i)or donde circula ; y para refrescarla en el verano, se ha colocado en la 

 gran cisterna un serpentín de plomo donde circula una solución mantenida á — 10° 

 por compresores y evaporizadores de amoníaco, que pueden absorber 25.000 ca- 

 lorías por hora. 



Un compresor y refrigerador de anhídrido carbónico, se utiliza para hacer des- 

 cender la temperatura en las dos pequeñas cisternas. 



