28 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Distribución del consumo 



Siendo la capacidad de la usina de 40.000 K. W. y tomando 15 por 

 ciento de pérdidas en los cables primarios desde la usina hasta los 

 transformadores, llegarán á los mismos 34.000 kilowatts ; y distribu- 

 yendo los transformadores de tal manera, que trabajen cargados igual- 

 mente en el momento de mayor carga, cada uno de los 80 transforma- 

 dores distribuyendo en las diferentes secciones del municipio, tendrán 

 un consumo ó sea kilowatts : 



Kilowatts 



Para la primera sesión 11 . 900 



— segunda sesión 2.975 



— tercera sesión 3 . 825 



— cuarta sesión 7 . 650 



— quinta sesión 2 . 550 



— sexta sesión 5 . 100 



Total 34 . 000 



Admito en los transformadores y en la red secundaria de distribu- 

 ción una pérdida de 10 por ciento. 



La cantidad de corriente distribuida á los consumidores, será de 

 30.000 kilowatts en niimeros redondos. 



Admito tauíbién que en el momento de mayor consumo no tendre- 

 mos carga inductiva. 



3. — d) ALIMENTADORES PKIMARIOS 



Sección 1* : 9 subestaciones con 28 transformadores. 



El consumo de esta sección es 14.000 kilowatts en el tablero de la 

 usina. Cada uno de los (9) nueve alimentadores primarios tiene que 

 llevar 1555 kilowatts. 



La distancia desde la usina basta la : 



Subestación número 1 es de 3.500 metros 



