EXPLOTACIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y DEL GAS 29 



Subestación número 8 es de 8.000 metros 

 — 9 — 8.900 — 



Sección 2^" : 1 subestaciones con 7 transformadores : 



El consumo de esta sección es de 3500 kilowatts, en el tablero de 

 de la usina. Como la subestación se halla en la misma usina, no tiene 

 alimentador primario. 



Sección 3*^ : 3 subestaciones con 9 transformadores : 



El consumo de esta sección es de 4500 kilowatts. 



El alimentador número 1 dista de la usina 4.500 metros. 



— 2 — 6.500 — 



— 3 — 7.000 — 



Cada uno de los tres alimentadores conducirá 1500 kilowatts. 



Sección 4^ : 5 subestaciones con 18 transformadores : 



El consumo de esta sección es de 9000 kilowatts. 



La subestación número 1 dista de la usina 9.500 metros. 



— 2 — 9.500 — 



— 3 — 11.000 — 



— 4 — 12.000 — 



— 5 — 14.000 — 

 Cada alimentador conduce 1800 kilowatts. 



Sección 5^ : 1 subestación con 6 transformadores : 

 El consumo de esta sección es de 3000 kilowatts. 

 La subestación dista de la usina 13.000 metros : 

 Sección 6^ : 1 subestación con 12 transformadores : 

 El consumo de esta sección es de 6000 kilowatts. 

 La subestación dista de la usina 16.000 metros. 



Cálculo de la sección de los 20 alimentadores primarios 



Siendo D la distancia que separa la usina de la subestación. 



— W los watts consumidos en el tablero de la usina. 



— o el ángulo entre tensión y corriente i^roducida por carga 

 inductiva. 



Siendo Y tensión entre los bornes de los generadores en volts. 



— P la pérdida en el alimentador en por ciento. 



Y tomando la conductibilidad del cobre comercial usado en los con- 

 ductores, la sección del conductor será : 



2D X W 

 (coscp)- X V'XP 



