30 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Sección de los alimentadores primarios 



Sección 1^. Alimentador número 1, 25,3 milímetros cuadrados (25). 



— 2, 29,0 — (30). 

 _ 3^ 36,3 — (35). 



— 4, 50,5 — (50). 



— 5, 43,5 — (45). 



— • 6, 52,0 — (50). 



— 7, 57,8 — (60). 



— 8, 57,8 — (60). 



— 9, 61,5 — (60). 

 Sección 2^. Ko tiene alimentador primario. 



Sección 3^. Alimentador número 1, 31,4 milímetros cuadrados (30). 



— 2, 45,3 — (45). 



— 3, 48,8 — (50). 

 Sección 4^. Alimentador número 1, 79,5 milímetros cuadrades (80). 



— 2, 79,5 — (80). 



— 3, 92 — (95). 



— 4,100,5 — (100). 



— 5.117 — (120). 

 Sección 5^. Alimentador único 181 (180). 



Sección 6^. Alimentador único 447 (450). 



Subestaciones 



Las 20 subestaciones enumeradas anteriormente se instalarán en 

 recintos municipales ó cámaras subterráneas y en los cuales se insta- 

 larán los tableros que permitan la conexión ó separación de los ali- 

 mentadores primarios de la red de distribución primaria; colocándose 

 también los aparatos de seguridad para los cables ; los registradores 

 automáticos del voltaje, los terminales de los cables pilotos y teléfo- 

 nos. Además un transformador de baja tensión con sus accesorios para 

 el servicio del consumo de la estación. 



En la subestación número 2 se usará para este fin la corriente de 

 la usina, y en las subestaciones números 2 y 3 de la la sección prime- 

 ra, como en las de quinta y sexta habrá un transformador especial de 

 baja tensión. 



