EXPLOTACIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y DEL GAS 31 



3., — e) RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 



De los 80 transformadores que alimentarán la red de distribución 

 primaria, 16 se hallan en las subestaciones al lado de los bornes de 

 los alimentadores. 



La pérdida admitida es la siguiente : 



40.000 kilowatts en la usina, 10 por ciento de pérdida en los alimen- 

 tadores primarios, 36.000 kilowatts en las 20 subestaciones, 5 por 

 ciento en la red de distribución primaria, 34.000 kilowatts en los bor- 

 nes de los transformadores, 5 por ciento en los transformadores y 5 

 por ciento en la red de distribución secundaria, 30.009 kilowatts á 

 los consumidores. 



Entonces la carga que tomará la red de distribución X3rimaria será 

 de 28.800 kilowatts. 



7200 kilowatts tomarán los 16 transformadores en las subestacio- 

 nes cuyo voltaje secundario será 5 por ciento menos que los demás. 



En la distribución de los transformadores que he adoptado se no- 

 tará que la distancia media entre un punto de alimentación y otro, es 

 de 2000 metros más ó menos, y dado el carácter general de la red de 

 distribución primaria, adoptaré la fórmula : 



d;ws 



(eos (p)- X V' X P 



para calcular los conductores de las sección esprimera, tercera y cuar- 

 ta siendo : 



D, la distancia media entre las subestaciones, 2000 metros. 



WS, la carga en watts término medio de una subestación de cada 

 sección. 



0) el ángulo entre tensión y comente. 



Y, tensión entre los bornes de los cables. 



P, la pérdida admitida en la red de distribución primaria, es = 

 5 por ciento. 



En la primera sección la carga término medio de cada subestación, 

 1400 kilowatts, y la sección de los cables de distribución primaria 3,9 

 milímetros cuadrados. 



En la tercera sección la carga término medio de cada subestación 

 es de 1350 kilowatts, correspondiente á una sección de cable de 3,75 

 milímetros cuadrados. 



