32 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



En la cuarta sección la carga término medio de cada subestación 

 es de 1620 kilowatts, correspondiendo una sección de cable de 4,5 

 milímetros cuadrados. 



Siendo la corriente Is de cada subestación : 



Ws 

 Is 



y/SVs eos (p 



de donde la de cada cable de distribución primaria, es = ^4 Is, 

 entonces en la primera sección : 



Is ~ 135 amperes 

 la ~ 34 amperes 

 en la tercera sección : 



Is ~ 130 amperes 

 la - 32 amperes 



en la cuarta sección : 



Is ~ 156 amperes 

 la ~ 39 amperes 



resulta, pues, que la sección de los cables son demasiado pequeños con 

 relación al amperaje que deben llevar. Conviene, por consiguiente, 

 adoptar una sección no menor de 25 milímetros para las secciones 1,3 

 y 4 y adoptar para las secciones 2 y 5 también 25 milímetros cuadra- 

 dos las pérdidas resultarán siempre más bajas que la admitida. 



Entonces las longitudes y secciones de los cables de la red de dis- 

 tribución primaria, será las siguientes : 



1=" sección 4.000 metros de 3 X 25 milímetros cuadros. 



2^ — 13.000 — 3 X 25 — 



3a _ 15.000 — 3 X 25 — 



4a _ 20.000 — 3 X 25 — 



5a _ 5.500 — 3 X 25 — 



6a _ 2.000 — 3 X 70 — 



16.000 — 3 X 35 — 



Tenemos : 



Metros 

 Cables de 3 X 25 milímetros cuadrados 93 . 500 



— 3 X 35 — 16.000 



— 3 X 70 — 2.000 



Total 111 . 500 



