34 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



La 3*^ sección 426 cuadras, 852 cuadras lineales ó 110 kilómetros. 

 La 4^ — 707 — 1414 — 184 — 



La 5^ — 316 — 632 — 82 — 



La 6^ — 617 — 1234 — 160 — 



En suma total. 



El voltaje por cuadra que tienen que distribuir los cables de la red 

 secundaria son los siguientes : 



Sección l^ Consumo 28 X 100 K. W. = 11200 kilowatts con 3440 



cuadras lineales; son — '- = 3,25 kilowatts por cuadra lineal. 



3.440 



Sección 2'^. Consumo 7400 = 2800 kilowatts, con 415 cuadras li- 

 ocno ' 



neales: son '^ ^ 6,75 kilowatts, por cuadra lineal. 



415 



Sección 3"". Consumo 9400 = 3600 kilowatts, con 852 cuadras li- 

 neales; son = 4,23 kilowatts, por cuadra lineal. 



852 



Sección 4^". Consumo 18 X 400 = 7200 kilowatts, con 1414 cua- 



7200 



dras lineales; son = 5,1 kilowatts, por cuadra lineal. 



7 1414 



Sección 5^". Consumo 6 X 400 = 2400 kilowatts, con 632 cuadras 



2400 



lineales; son = 3,8 kilowatts, por cuadra lineal. 



632 



Sección 6^ Consumo 12 X 400 = 4800 kilowatts, con 1.235 cua- 

 dras lineales ; son — — = 3,9 kilowatts, por cuadra lineal. 



Tomando la mayor carga que existe en una sección, casi 7 kilowatts 

 por cuadra, y admitiendo el 7-2 Pc>r ciento de pérdida por cuadra, cal- 

 culo una sección de 35 milímetros cuadrados por conductor para la 

 red de distribución secundaria ; siendo conveniente, sin embargo ha- 

 cer que los cables se comuniquen directamente entre transformador 

 y transformador de doble sección ; tendremos que es necesario para 

 la red de distribución secundaria, las siguientes dimensiones y canti- 

 dad de cables : 



la Sección 80 kilómetroR de 3 X 70 milímetros cuadrados 



367 — 3 X 35 — 



2a Sección 13 — 3 X 70 -- 



41 _ 3 X 35 — 



3a Sección 15 — 3 X 70 — 



95 — 3 X 35 — 



4a Sección 20 — 3 X 70 — 



164 — 3 X 35 — 



