56 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Cálculo de la canalización 



En la descripción sumaria de las canalizaciones la consideramos 

 en tres partes : 



1" Alimentación de los gasómetros; 



2° Arteria principal de distribución y cañería de unión entre ésta 

 y los gasómetros y éstos entre sí ; 



3° Ramificaciones secundarias y caños terminales de la distribu- 

 ción. 



La distribución secundaria estará sujeta á la influencia de varios 

 factores, como ser : densidad y variación de consumo, dificultades de 

 colocación, probabilidades de aumento, estacionamiento ó diminu- 

 ción en el consumo, pudiéndose decir que es necesario hacer un estu- 

 dio especial para cada grupo pequeño de manzanas. 



Sin embargo, en el proyecto se lia tratado repartir lo más convenien' 

 temente posible los caños secundarios, sean los de 18", 15", 12" y 9". 



En cuanto á los otros tamaños inferiores, se ha empleado en canti- 

 dades proporcionales al valor del consumo probable y la importancia 

 de la zona servida ; así por ejemplo : la zona central es desprovista de 

 cañería de 3" , mientras ésta abunda en la periferia y en los suburbios. 



El cálculo de la arteria y alimentación están basadas en la fórmula 

 siguiente : 



!M 

 'si 



Q == 0.0022 dh/ — en la cual 



Q representa el volumen de gas librado por hora en metros cúbicos. 

 0,0022 un coeficiente adoptado en la práctica dependiente de la 

 fricción. 



h = \a, presión del gas en milímetros de agua. 



d = diámetro en milímetros de la cañería á adoptar. 



s = la densidad del gas, siendo el aire 1. 



l = largo de la cañería en metros. 



Esta fórmula corresponde á la fórmula inglesa : 



Q = 1350 ^'i /— en la cual 



V sí 



Q^, y hl, son respectivamente expresados en pies cúbicos, pulgadas 

 y yardas. 



