78 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



man el origen común de estas aguas y se están por efectuar ensayos 

 con fluoresceína con el propósito de dar plena luz en el asunto. 



Poco tiempo después de terminadas las obras para las aguas 

 corrientes se comprobó que el caudal calculado para la dotación per- 

 manente no existía y la ciudad se encontró así obligada á mandar 

 practicar investigaciones serias al respecto. Interesantes obras de 

 captación subterránea que hemos ejecutado para hacer una utilización 

 intensiva de las cañerías establecidas en las principales quebradas 

 han dado excelentes resultados, duplicando próximamente el caudal 

 superficial en los meses de mayor escasez de agua; de modo que 

 generalizando el mismo tipo de obras, cuya descripción no correspon- 

 de á la índole de esta memoria, en las demás quebradas utilizadas 

 por el proyecto primitivo y adoptando además otras precauciones de 

 carácter general, como la expropiación de toda la parte montañosa de 

 la sierra para evitar el desbosque que se hace en gran escala y con 

 el propósito de asegurar la perennidad de las vertientes, la provisión 

 normal y permanente x^nede considerarse asegurada. 



Pero la población no se extiende hasta los boulevares y la red de 

 distribución urbana requerirá ensanches futuros ineludibles. La ins- 

 talación de cloacas ó alcantarillado, que hasta hoy no existe en la 

 ciudad y cuya construcción se hace cada vez más indispensable, 

 máxime desde que hay el servicio de aguas corrientes, como medio 

 de asegurar el desagüe del subsuelo, hará aumentar el consumo de 

 aguas corrientes, y entonces es muy posible que la i3rovisión resulte 

 escasa no obstante aquellas mejoras. 



La elevación mecánica de las aguas perennes del arroyo del Ma- 

 nantial hasta los depósitos de las aguas corrientes, aumentadas últi- 

 mamente en su capacidad con la construcción que hemos ejecutado 

 de uno en cemento armado con capacidad de 5 500 000 litros, asegu- 

 raría un caudal, en toda época del año, de próximamente 75 litros por 

 segundo, según aforos que se practican diariamente desde hace tres 

 años. Hemos preparado el proyecto completo para esta instalación, 

 haciendo el captaje conveniente de aquéllas obras, adaptando las 

 precauciones necesarias para no dejarlas contaminarse con las que 

 puedan provenir del desagüe de las superficiales de riego, aguas del 

 río Salí derivadas por el canal que nos ocupa y cuyo análisis com- 

 prueba plenamente sus desventajosas condiciones de potabilidad. La 

 elevación mecánica tiene que hacerse á una altura de 75 m. y á dis- 

 tancia de 7 Km., con las pérdidas de carga consiguientes, no repre- 

 sentará gran gasto de explotación, porque es de suponer que cuando 



