206 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



que originan grietas, dando pasaje al agua que en contacto, luego, 

 con la pared externa calentada al rojo x>rodnce una Yolatilización tan 

 brusca y abundante, que puede determinar la explosión de la caldera. 



En las aguas en general existen sales cuya presencia no presenta 

 inconveniente en la alimentación de las calderas, pudiendo citar en- 

 tre éstas el sulfato de potasio y los nitratos de sodio y de potasio. Los 

 cloruros no dan lugar a la formación de depósitos adherentes, pero en 

 cambio tienen el inconveniente de ser corrosivos a causa de su des- 

 composición por el calor, sobre todo en presencia de las sales de mag- 

 nesio, en liidrocarbonato de dicho metal alcalino-terroso y ácido 

 clorhídrico, el cual es arrastrado por el vapor y ataca el metal del ge- 

 nerador, provocando corrosiones en el mismo. 



Pero un grupo importante de sales minerales contribuye a la for- 

 mación de los depósitos minerales (incrustaciones) de que hemos ha- 

 blado en páginas anteriores, entre las cuales las más importantes 

 son : el carbonato de calcio y el de magnesio, disueltos, como se sabe, 

 a favor del anhídrido carbónico, y los sulfatos correspondientes ; de 

 menor interéwS son los óxidos de hierro y de aluminio, los silicatos al- 

 calinos, etc. 



Carbonato de calcio. — Es como se ha dicho, casi insoluble en el 

 agua, pero gracias al anhídrido carbónico se incorpora a ella en pro- 

 porciones considerables. Pero cuando el agua es sometida a la acción 

 del calor en el interior de las calderas, el anhídrido carbónico es des- 

 alojado rápidamente, y volviendo a tener la sal de calcio el índice 

 primitivo de solubilidad, no puede mantenerse en disolución y enton- 

 ces precipita al estado de carbonato de calcio. Agregúese que si el 

 agua es llevada hasta la temperatura de 150° C. la precipitación es 

 total a causa de su completa insolubilidad en el agua a la expresada 

 temxDcratura. 



Las aguas pampeanas, i30C0 y muy mineralizadas, contienen canti- 

 dades variables de sales de calcio en disolución ; pero podríase afir- 

 mar sin temor de equivocarnos, que en el grupo de las primeras las 

 proporciones en que están contenidas no malograrían el buen funcio- 

 namiento de los generadores de vapor, puesto que corrientemente 

 estas aguas contienen cantidades aproximadas a O^'^IO de óxido de 

 calcio por litro. Es evidente que la acción consecutiva del agua, que 

 periódicamente debe ser renovada, influirá para que con el tiempo el 

 depósito producido sea considerable; pero hay que tener en cuenta 

 que no es posible el empleo del agua destilada, que sería el ideal, y 

 entonces, dentro de la relatividad de las cosas, debemos conceptuar 



