﻿38 
  ANALES 
  DE 
  LA 
  SOCIEDAD 
  CIENTÍFICA 
  ARGENTINA 
  

  

  secretaría, 
  consultorio, 
  salita 
  de 
  desinfección, 
  los 
  pabellones 
  de 
  

   enfermerías 
  situados 
  á 
  derecha 
  é 
  izquierda 
  de 
  la 
  galería 
  central 
  y 
  

   al 
  final 
  de 
  la 
  misma, 
  la 
  Capilla, 
  sacristía 
  y 
  habitaciones 
  del 
  Cape- 
  

   llán. 
  

  

  Cada 
  pabellón 
  de 
  enfermos 
  se 
  compone 
  de 
  un 
  pasaje 
  en 
  comu- 
  

   nicación 
  á 
  la 
  galería, 
  dos 
  piezas 
  de 
  cada 
  lado 
  de 
  4 
  metros 
  de 
  lado 
  

   destinadas 
  para 
  gabinete 
  del 
  practicante 
  y 
  enfermos, 
  separados, 
  un 
  

   vestíbulo 
  que 
  separa 
  estas 
  reparticiones 
  de 
  la 
  sala 
  de 
  enfermos, 
  en 
  

   donde 
  se 
  encuentran 
  aun 
  lado 
  un 
  cuarto 
  de 
  baño 
  y 
  á 
  otro 
  los 
  W. 
  C. 
  

   los 
  lavabos 
  y 
  ascensores 
  para 
  subir 
  los 
  alimentos 
  y 
  bajar 
  las 
  ropas. 
  

   Este 
  vestíbulo 
  tiene 
  una 
  ventana 
  de 
  cada 
  lado, 
  de 
  manera 
  á 
  estable- 
  

   cer 
  una 
  corriente 
  transversal 
  que 
  aisle 
  completamente 
  la 
  enfer- 
  

   mería. 
  

  

  La 
  sala 
  de 
  enfermos 
  tiene 
  30 
  metros 
  de 
  largo 
  por 
  8 
  metros 
  de 
  

   ancho 
  y 
  6 
  metros 
  de 
  alto, 
  con 
  7 
  ventanas 
  en 
  cada 
  uno 
  de 
  sus 
  gran- 
  

   des 
  lados, 
  y 
  una 
  de 
  mayor 
  dimensión 
  en 
  el 
  muro 
  que 
  cierra 
  el 
  

   fondo. 
  

  

  Estas 
  ventanas 
  tienen 
  4 
  metros 
  de 
  alto 
  por 
  l'"40 
  de 
  ancho, 
  y 
  están 
  

   colocadas 
  sobre 
  un 
  antepecho 
  de 
  0™90, 
  de 
  manera 
  que 
  su 
  parte 
  

   superior 
  llega 
  cerca 
  del 
  cielo 
  raso. 
  

  

  La 
  capacidad 
  cúbica 
  de 
  estas 
  salas 
  es, 
  pues, 
  de 
  metros 
  

   30 
  X 
  8 
  X 
  6 
  = 
  1440 
  metros 
  cúbicos, 
  que 
  divididos 
  entre 
  las 
  24 
  

   camas 
  que 
  debe 
  contener 
  cada 
  una, 
  resultan 
  60 
  metros 
  cúbicos 
  por 
  

   cama. 
  La 
  superficie 
  correspondiente 
  á 
  cada 
  cama 
  es 
  de 
  10 
  metros 
  

   cuadrados. 
  

  

  El 
  cielo 
  raso 
  de 
  estas 
  salas 
  es 
  ligeramente 
  abovedado 
  y 
  en 
  el 
  

   mismo 
  se 
  han 
  dispuesto 
  cinco 
  ventiladores 
  del 
  sistema 
  conocido 
  por 
  

   air 
  pump 
  ventilator. 
  

  

  Las 
  catorce 
  ventanas 
  colocadas 
  en 
  los 
  lados 
  mayores 
  de 
  las 
  salas 
  

   permiten 
  una 
  rápida 
  renovación 
  del 
  aire, 
  ayudada 
  por 
  la 
  gran 
  

   ventana 
  situada 
  en 
  el 
  fondo 
  en 
  correspondencia 
  con 
  laportada 
  de 
  en- 
  

   trada 
  á 
  las 
  mismas 
  que 
  facilita 
  la 
  ventilación 
  longitudinal. 
  Las 
  

   ventanas 
  tienen 
  banderolas 
  movibles 
  con 
  un 
  mecanismo 
  sencillo, 
  

   por 
  medio 
  del 
  cual 
  se 
  puede 
  regular 
  su 
  abertura 
  á 
  voluntad, 
  

   y 
  debajo 
  de 
  aquellas, 
  al 
  nivel 
  del 
  piso, 
  se 
  han 
  dispuesto 
  ventani- 
  

   llas 
  correderas 
  que 
  facilitan 
  la 
  renovación 
  de 
  las 
  capas 
  inferiores 
  

   del 
  aire. 
  Las 
  lámparas 
  de 
  gas 
  para 
  la 
  iluminación 
  nocturna 
  se 
  

   han 
  dispuesto 
  de 
  manera 
  que 
  sirvan 
  á 
  la 
  vez 
  para 
  la 
  ventilación, 
  

   muniéndolas 
  de 
  dobles 
  cañerías 
  que 
  llevan 
  al 
  exterior 
  los 
  productos 
  

   de 
  la 
  combustión. 
  

  

  