﻿270 
  ANALES 
  DE 
  LA 
  SOCIEDAD 
  CIENTÍFICA 
  ARGENTINA 
  

  

  de 
  donde 
  se 
  saca 
  

  

  z 
  =■ 
  2206,7 
  caballos 
  vapor 
  indicados. 
  

  

  Tal 
  es 
  Ja 
  fuerza 
  indicada 
  de 
  que 
  habrá 
  que 
  disponer 
  en 
  caso 
  de 
  

   adoptar 
  caños 
  de 
  24" 
  y 
  en 
  el 
  concepto 
  de 
  un 
  aumento 
  de 
  consumo 
  

   durante 
  los 
  dias 
  más 
  calorosos 
  del 
  verano. 
  Pero, 
  mientras 
  no 
  se 
  

   produzca 
  aquel 
  aumento 
  y 
  basten 
  H5000 
  metros 
  cúbicos 
  de 
  agua 
  

   por 
  día 
  ó 
  poco 
  más, 
  no 
  habría 
  necesidad 
  de 
  emplear 
  sino 
  las 
  tres 
  

   cuartas 
  partes 
  de 
  la 
  fuerza 
  total 
  calculada. 
  

  

  De 
  tal 
  suerte, 
  que 
  si 
  la 
  maquinaria 
  se 
  compone 
  de 
  cuatro 
  juegos 
  

   ¡guales 
  de 
  motores 
  y 
  bombas, 
  habrá 
  siempre 
  un 
  juego 
  sin 
  funcio- 
  

   nar, 
  lo 
  que 
  permitirá 
  limpiarlo 
  y 
  refaccionarlo 
  mientras 
  funcionen 
  

   los 
  otros 
  tres. 
  

  

  Hagamos 
  los 
  mismos 
  cálculos 
  para 
  cañerías 
  compuestas 
  de 
  ca- 
  

   ños 
  de 
  

  

  27'' 
  = 
  O"", 
  686 
  

   30" 
  = 
  O 
  ,762 
  

   33" 
  = 
  O 
  ,838 
  

  

  procediendo 
  como 
  acabamos 
  de 
  hacerlo 
  para 
  caños 
  de 
  24", 
  y 
  sin 
  

   cambiar 
  en 
  nada 
  las 
  condiciones 
  impuestas, 
  encontraremos 
  los 
  re- 
  

   sultados 
  que 
  van 
  consignados 
  en 
  el 
  cuadro 
  que 
  insertamos 
  á 
  con- 
  

   tinuación. 
  

  

  DIÁMETRO 
  

  

  de 
  los 
  caños 
  

  

  0.610 
  

   0.686 
  

   0.762 
  

   0.838 
  

  

  24 
  

   27 
  

   30 
  

   33 
  

  

  litros 
  

  

  443.67 
  

  

  1.53 
  

   1.20 
  

   0.97 
  

   0.80 
  

  

  0.00355 
  

   0.00203 
  

   0.00123 
  

   0.00078 
  

  

  50.45 
  

   56.26 
  

   54.58 
  

   53.65 
  

  

  FUERZA 
  

  

  total 
  efectiva 
  

  

  s 
  

  

  ■a 
  

   u 
  

   tí¡ 
  

   o 
  

  

  ¿ 
  

  

  105504 
  

  

  1406,8 
  

  

  99844 
  

  

  1331.3 
  

  

  96862 
  

  

  1291.5 
  

  

  95212 
  

  

  1269.5 
  

  

  1875.7 
  

   1774.9 
  

   1722.0 
  

   1692.7 
  

  

  2206.7 
  

   2088.1 
  

   2025.9 
  

   1991.4 
  

  

  La 
  discusión 
  de 
  los 
  resultados 
  que 
  figuran 
  en 
  este 
  cuadro, 
  para 
  

   saber 
  cuál 
  sería 
  délas 
  cuatro 
  instalaciones 
  examinadas 
  la 
  más 
  

   conveniente, 
  está 
  subordinada 
  á 
  consid.iracione? 
  económicas 
  que 
  

  

  