﻿TABLAS 
  PARA 
  EL 
  CÁLCULO 
  DE 
  LAS 
  CAÑERÍAS 
  271 
  

  

  están 
  fuera 
  de 
  nuestro 
  propósito. 
  Basta 
  haber 
  indicado 
  los 
  cálculos 
  

   preliminares 
  que 
  deben 
  efectuarse, 
  ante 
  todo, 
  cuando 
  se 
  proyecta 
  

   elevar 
  agua 
  á 
  una 
  altura 
  y 
  á 
  una 
  distancia 
  conocidas 
  por 
  estudios 
  

   hechos 
  sobre 
  el 
  terreno. 
  

  

  Problema 
  X. 
  — 
  Se 
  proyecta 
  instalar 
  una 
  cañería 
  de 
  620 
  metros 
  de 
  

   largo 
  y 
  de 
  4"=^0'^'¡0i6 
  de 
  diámetro, 
  que 
  deje 
  salir 
  por 
  40 
  ramales 
  

   má^ 
  órnenos 
  equidistantes 
  entre 
  sí, 
  la 
  misma 
  cantidad 
  de 
  agua, 
  45 
  

   metros 
  cúbicos 
  en 
  2i 
  horas. 
  Se 
  quiere 
  conocer 
  la 
  carga 
  de 
  que 
  se 
  

   debe 
  disponer 
  . 
  

  

  Para 
  resolver 
  este 
  problema 
  usaremos 
  la 
  relación 
  de 
  Dupuit 
  

  

  1 
  G' 
  

  

  J 
  =:- 
  0,0025 
  p, 
  

  

  aplicable 
  al 
  servicio 
  en 
  camino 
  uniforme, 
  que 
  es 
  el 
  caso 
  nuestro. 
  Ten- 
  

   dremos, 
  reemplazando 
  D 
  y 
  G 
  por 
  sus 
  valores 
  conocidos 
  

  

  D 
  =z 
  0.1016 
  

  

  1 
  O 
  0069444- 
  

  

  J 
  -30,00.0 
  ^i^ig, 
  _0,d;lá. 
  

  

  La 
  presión 
  H 
  en 
  el 
  origen 
  de 
  la 
  cañería, 
  tendrá 
  que 
  ser 
  

   H 
  == 
  0,002712 
  X 
  620 
  = 
  2^301. 
  

  

  Problema 
  Xí. 
  — 
  Se 
  quiere 
  conocer 
  el 
  diámetro 
  de 
  una 
  cañería 
  de 
  

   1000 
  metros 
  de 
  largo, 
  capaz 
  de 
  producir 
  un 
  sercicio 
  en 
  camino 
  uni- 
  

   fo'nne 
  de 
  O"'- 
  "4752 
  por 
  segundo, 
  bajo 
  una 
  presión 
  de 
  5^^70. 
  

  

  De 
  la 
  relación 
  de 
  Dupuit 
  

  

  \ 
  Vr- 
  

  

  J 
  = 
  -0,0025 
  p, 
  

   se 
  saca 
  D^ 
  = 
  i 
  0,0025 
  — 
  - 
  

  

  o 
  J 
  

  

  