﻿TABLAS 
  PARA 
  EL 
  CÁLCULO 
  DR 
  LAS 
  CAÑERÍAS 
  71 
  

  

  gasto 
  que 
  corresponde 
  á 
  la 
  pendiente 
  dada, 
  este 
  gasto 
  es 
  1,583, 
  

   menor 
  que 
  el 
  gasto 
  que 
  se 
  debe 
  tener. 
  Por 
  consiguiente 
  el 
  8" 
  tipo 
  

   no 
  conviene, 
  y 
  se 
  debe 
  adoptar 
  el 
  séptimo. 
  

  

  Problema 
  III. 
  — 
  Se 
  quiere 
  establecer 
  una 
  cloaca 
  que 
  sirva 
  para 
  

   llevarlas 
  aguas 
  llovedizas 
  de 
  una 
  extensión 
  de 
  terreno 
  de 
  45 
  hectá- 
  

   reas 
  de 
  superficie, 
  en 
  la 
  hipótesis 
  de 
  una 
  lluvia 
  de 
  0^^060 
  por 
  hora 
  y 
  

   admitiendo 
  que 
  la 
  configuración 
  del 
  suelo 
  permita 
  adoptar 
  una 
  

   pendiente 
  uniforme 
  de 
  0^00664 
  por 
  metro 
  lineal. 
  

  

  Haremos 
  notar 
  primero 
  que, 
  si, 
  durante 
  una 
  lluvia 
  ordinaria, 
  el 
  

   aire 
  al 
  renovarse 
  y 
  cargarse 
  de 
  humedad, 
  puede 
  arrastrar 
  hasta 
  

   un 
  30 
  por 
  ciento 
  del 
  agua 
  que 
  cae, 
  no 
  sucede 
  lo 
  mismo 
  con 
  un 
  

   aguacero 
  de 
  gran 
  importancia, 
  puesto 
  que 
  el 
  aire 
  no 
  tiene 
  tiempo 
  

   suficiente 
  como 
  para 
  renovarse 
  en 
  una 
  proporción 
  que 
  permita 
  una 
  

   evaporación 
  tan 
  abundante. 
  Además 
  un 
  aguacero 
  es 
  siempre 
  pre- 
  

   cedido 
  por 
  una 
  lluvia 
  más 
  ó 
  menos 
  fuerte 
  durante 
  la 
  que 
  el 
  aire 
  

   tiene 
  tiempo 
  de 
  saturarse 
  de 
  humedad. 
  

  

  En 
  cuanto 
  á 
  la 
  absorción 
  por 
  el 
  suelo 
  de 
  una 
  cierta 
  cantidad 
  del 
  

   agua 
  caida, 
  creemos 
  que 
  no 
  sedebe 
  tomarla 
  en 
  consideración 
  cuan- 
  

   do 
  se 
  trata 
  de 
  una 
  ciudad 
  en 
  la 
  que 
  los 
  afirmados 
  de 
  las 
  calles, 
  así 
  

   como 
  los 
  pisos 
  de 
  los 
  patios 
  interiores 
  de 
  las 
  casas, 
  van 
  mejorán- 
  

   dose 
  continuamente 
  y 
  tienden 
  á 
  ser 
  cada 
  día 
  menos 
  permeables. 
  

  

  Admitiremos 
  entonces 
  que 
  toda 
  el 
  agua 
  que 
  cae 
  durante 
  el 
  agua- 
  

   cero 
  se 
  va 
  á 
  la 
  cloaca. 
  

  

  Ahora 
  bien, 
  ciertos 
  ingenieros, 
  entre 
  ellos 
  Belgrand, 
  que 
  proyectó 
  

   y 
  construyó 
  las 
  cloacas 
  colectoras 
  de 
  Paris, 
  opinan 
  que 
  la 
  dura- 
  

   ción 
  del 
  derrame 
  en 
  una 
  cloaca 
  del 
  agua 
  caída 
  durante 
  un 
  aguace- 
  

   ro 
  es 
  triple 
  del 
  de 
  la 
  lluvia, 
  es 
  decir 
  que 
  si 
  el 
  aguacero 
  dura 
  un 
  

   cuarto 
  de 
  hora 
  por 
  ejemplo, 
  el 
  tiempo 
  necesario 
  para 
  que 
  toda 
  el 
  

   agua 
  pase 
  á 
  la 
  cloaca 
  es 
  de 
  tres 
  cuartos 
  de 
  hora 
  y 
  que, 
  por 
  consi- 
  

   guiente, 
  el 
  gasto 
  por 
  segundo 
  de 
  la 
  cloaca 
  es 
  la 
  tercera 
  parte 
  de 
  lo 
  

   que 
  cae 
  durante 
  el 
  mismo 
  tiempo. 
  Si 
  esto 
  es 
  cierto 
  para 
  una 
  cloa- 
  

   ca 
  muy 
  larga 
  que 
  desagua 
  una 
  zona 
  de 
  terreno 
  de 
  extensión 
  consi- 
  

   derable, 
  no 
  loes 
  para 
  una 
  cloaca 
  destinada 
  á 
  una 
  zona 
  reducida, 
  

   como 
  en 
  el 
  caso 
  que 
  nos 
  ocupa; 
  y 
  nos 
  parece 
  prudente 
  admitir 
  qué 
  

   la 
  duración 
  del 
  derrame 
  por 
  la 
  cloaca 
  es 
  solamente 
  doble 
  de 
  la 
  del 
  

   aguacero. 
  

  

  Adoptando 
  estas 
  bases, 
  calcularemos 
  primero 
  la 
  cantidad 
  de 
  

   agua 
  que 
  cae 
  sobre 
  una 
  hectárea 
  en 
  una 
  hora. 
  

  

  10000X0,060 
  = 
  600'"-*-, 
  

  

  