28 — 



Länge I des Rohres ; Q der Querschnitt der Wassermenge 

 und P der benetzte Kanalamfang). Setzt man nun für K den 

 an Kloakenkanälen durch Beobachtung gefundenen Werth 

 ein, welchen verschiedene Beobachter zwar verschieden, 

 aber für die Praxis nicht sehr abweichend gefunden haben, 



und drückt den Faktor -y durch das Gefälle pro mille 



G aus, so erhält man nach den Pariser Annahmen die 

 praktische Formel : 



&y 



10G 







P Ca) 



drückt man Q und P durch ihre geometrischen Maasse 

 aus, so wird der Bruch 



p 



90 — 



sin a 



in welchem a der zum Bogen P gehörige Centriwinkel ist. 

 Da für a = 180° und 360" der Sinus sc o und also 



Q r 



-p- — y wird > wahrend für alle übrigen Fälle dieser 



Werth kleiner erscheint, so ist die Gesch. w i n d igkei t 

 in einem Röhrenkanale am grössten bei hal- 

 ber oder ganzer Fü llu n g, und zwar in beiden 

 Fällen gleich gross. Da das Lumen der Kanäle, welche 

 Regenwasser aufnehmen, auf ganze Füllung bei 

 einem maximalen Wassergehalt berechnet werden muss, 

 während blosse Abwasserkanäle wegen der Schwan- 

 kung der Wassermenge um einen Mitlelwerth, auf halbe 

 Füllung zu berechnen sind, so hat man für die Wasser- 

 menge in dem ersteren M in einer bestimmten Zeit die 

 Summe von dem Durchschnittsquantuni des zugeleiteten 

 Quellwassers und dem Maximalquantum Regenwasser, wel- 

 ches in der gleichen Frist in die Kanäle gelangt, zu setzen; 

 während man für die letzteren die Wassermenge m auf 



