144 — 



Citerne d'eau saumâtre du bâtiment C de l'Hôpital. 



L'eau saumâtre qui alimente cette citerne vient directement 

 de la Tour 3 (bassin du Génie). Quand on fera l'étude de ce 

 bâtiment on indiquera son mode d'alimentation. 



Cette citerne est séparée de celle contenant l'eau potable, 

 située sous le même bâtiment C, par un épais mur de maçon- 

 nerie cimenté. Elle donne l'eau qui sert au nettoyage des latri- 

 nes, aux lavabos, aux bains, douches. 



On extrait l'eau de deux façons différentes : 



1° Un manège actionné par un mulet du train la monte dans 

 un réservoir situé au second étage de l'Hôpital. De là elle se 

 rend par une canalisation en plomb dans tout l'établissement, 

 sauf à la cuisine et à la pharmacie qui ne reçoivent que de l'eau 

 potable. Ce réservoir alimente ainsi les lavabos et les latrines 

 du premier et second étage, ainsi que les douches situées dans 

 le bâtiment C; 



2° Une pompe à roue, actionnée par un homme, aspirante et 

 foulante, permet d'élever l'eau de la citerne dans un réservoir 

 en maçonnerie de la contenance de 2 mètres cubes située 

 dans le bâtiment C à une hauteur de 3 mètres. Ce réservoir sert 

 à l'alimentation des bains. 



Critique. — La citerne elle-même ne donne lieu à aucune 

 critique, mais son mode d'alimentation par la Tour 3 est très 

 défectueux. Grâce à l'eau boueuse, qui alimente cette Tour 3, 

 en temps de pluie ou de crue, l'Hôpital est privé durant quelque- 

 fois huit jours de l'eau nécessaire au nettoyage des latrines 

 munies de chasses automatiques ; le service des lavabos, bains, 

 douches est interrompu. Il incombe à la ^^''^le de modifier le 

 mode d'alimentation des établissements ''Oi^tfitaires en eau 

 saumâtre. 



