— 147 — 



Critique. — La citerne C offre toutes les garanties pour la 

 bonne conservation de l'eau ; mais le filtre dégrossisseur à tra- 

 vers lequel passe l'eau provenant de la grande citerne est 

 complètement inutile, on a constaté que cette eau était d'une 

 limpidité parfaite et que la citerne ne présentait pas de dépôt. 

 D'autre part ce filtre par sa situation est très difficile à rempla- 

 cer. Aussi depuis quatre années n'a-t-il pas été nettoyé. Il serait 

 donc plutôt la cause d'altérations que de purification de l'eau. 

 En principe tout filtre qui ne peut pas être rigoureusement sur- 

 veillé et fréquemment nettoyé doit disparaître. 



Citerne de la porte d'entrée de l'Hôpital o' du pian. 



Cette citerne a été faite dans d'anciens silos romains mis à 

 jour lors de la fondation d'Orléansville. 



Elle est formée de deux galeries parallèles de 2 met. 80 de 

 largeur sur 8 met. 10 de longueur, voûtées en plein cintre (nais- 

 sance des voûtes à 3 met. 50 au dessus du fond) qui communiquent 

 ensemble par une baie de 1 met. 03 de largeur sur 1 met. 80 de 

 hauteur pratiquée dans le mur de séparation. On peut y accéder 

 par deux regards situés dans la cour de l'hôpital au niveau du sol, 

 fermés chacun par une dalle en pierre scellée. Sa contenance 

 est de 158 met. cub. 760 l'eau pouvant y atteindre une hauteur 

 de 3 met. 50. 



L'eau y est mise en réserve pour parer aux éventualités d'une 

 pénurie d'eau générale pendant laquelle elle serait destinée à 

 l'alimentation de l'hôpital. 



Un logement destiné à un officier de l'hôpital y puise l'eau à 

 l'aide d'une pompe aspirante. 



Elle est alimentée par deux sources différentes : 



1° Par l'eau de pluie qui tombant sur la terrasse du pavillon 

 d'entrée de l'hôpital est recueillie par un conduit qui la mène 

 sur un filtre de sable, charbon et gravier. L'eau ainsi filtrée se 

 rend dans la citerne ; 



2° Par l'excédent d'eau de la citerne du bâtiment C. C'est de 

 l'eau de la ville. 



