— 148 — 



Conservation de l'eau. — Voici la richesse de l'eau en matières 

 organiques diverses. Nous n'avons pas ici de termes de compa- 

 raison comme précédemment, car l'eau de pluie est un facteur 

 important de l'augmentation en matière organique, ainsi que le 

 montre l'analyse suivante : 



RESULTATS EXPRIMES 

 en milligrammes et par litre. 



Date de la prise de l'eau 



Température de Teau 



— extérieure 



Limpidité 



Odeur 



Conservation 



Couleur 



Saveur 



Matière organique éva- ) sol. alcaline. 



luée en O absorbé. ) sol. acide . . 

 Matière organique éva- 1 sol. alcaline, 

 luée en acide oxalique. ( sol. acide . . . 



Oxygène dissous ll^^olumV.:: 



Ammoniaque libre et sels ammoniacaux 



Ammoniaque albuminoïde 



Nitrites 



Nitrates 



Degré hydrotimètrique total 



— permanent.... 

 Résidu à 100 ■ 



EAU DE PLUIE FILTRÉE 



avant son 



entrée dans la 



citerne 



16 novem. 1901 



19" 



16-5 



parfaite 



sans 



bonne 



sans 



agréable 



1,9015 



4,275 



14,96 



33.66 



4,1 



2,86 



traces 



0,015 







3,5 



EAU 



de la citerne 

 surface 



26 novem. 1901 



21° 



18' 



bonne 



sans 



bonne 



sans 



agréable 



0,962 



1,279 



7,55 



9,906 



6,637 



4,63 



0,02 



0,16 







2,52 



59 



54 



1517 blanc 



EAU 



de la Citerne 

 sur le radier 



26 novem. 1901 



21" 

 ■ 18'> 



id. 



id. 



id. 



id. 



id. 

 1,346 

 1,924 

 10,545 

 14,976 

 5,387 



3,76 



0,03 



0,17 

 

 2 



59 



54 

 1517 blanc 



Critique. — Le radier de cette citerne se trouve à une telle 

 profondeur au dessous du sol qu'il est impossible de jamais la 

 nettoyer à moins d'employer une pompe. 



Ses parois bien que cimentées sont traversées par des racines 

 d'un arbre de la famille des conifères, le CasuaîHna tenuissinia, 

 qui émet dans la citerne une quantité considérable de radicelles. 

 En 1899 le médecin-chef, qui seul fait usage de cette eau, cons- 

 tata qu'elle avait une odeur et une saveur très désagréables, elle 

 se corrompait rapidement. On descella les pierres fermant la 

 citerne et après l'avoir vidée on enleva une immense chevelure 

 de radicelles ayant 12 mètres de long, 2 mètres de large, m. 40 

 d'épaisseur. Les parois furent cimentées de nouveau au point 

 faible, mais aujourd'hui encore de nouvelles racines plongent 

 dans l'eau et un nouveau nettoyage s'imposera d'ici j)eu. 



En somme la citerne est mauvaise et ne permet pas la conser- 

 vation d'eau potable. Elle redeviendrait bonne si on se décidait 



