— 149 — 



à abattre les deux Casuarina situés près de la porte, d'entrée de 

 l'Hôpital et à nettoyer le regard qui sert d'intermédiaire entre 

 la citerne du bâtiment C et celle qui nous occupe. 



Château d'eau de distribution, p du pian. 



Ce château d'eau P est situé à l'angle N.-O. de l'hôpital. Il est 

 en maçonnerie et est constitué par une citerne carrée d'une 

 contenance de 20 centimètres cubes environ. 



Il est alimenté par trois conduites différentes. 



La première en fonte de 0,10 de diamètre, y amène directe- 

 ment l'eau de la grande citerne de 2.000 mètres cubes. 



La seconde également en fonte de m. 06 amène l'eau en 

 excès de la citerne C. 



La troisième en fonte de 0,0.5 peut y amener l'eau du Chéliff et 

 du Tsighaout provenant directement de la Tour 3 (partie des 

 filtres). Cette traisième source ne fonctionnerait qu'au cas de 

 disette en eau potable. Elle n'offre pas en effet les garanties 

 voulues comme potabilité et le service du génie ne la met pas en 

 consommation. 



Ces trois conduites arrivent à la partie la plus basse de la 

 citerne et permettent d'atteindre un niveau d'eau de 2 m. 70 au 

 dessus du fond. 



La différence de niveau entre le château d'eau et le point le 

 plus bas qu'il alimente étant de 2'" 30, la pression est produite par 

 une colonne d'eau de 5 mètres. 



L'eau potable ne fait qu'y passer, elle n'y séjourne jamais plus 

 de 1 à 2 jours. 



Quatre conduites commandées par des vannes partent de ce 

 point pour porter l'eau aux divers établissements de la place, on 

 les examinera ailleurs. 



