— 161 — 



c'est un peu pour obvier à cet inconvénient qu'on a fait les citer- 

 nes d'eau saiimâtre du bâtiment C de l'Hôpital et du quartier de 

 cavalerie. Mais comme elles sont de petit volume, il arrive qu'en 

 hiver lors de crues multipliées, elles sont mises à sec avant que 

 l'eau soit redevenue suffisamment claire pour les remplir. En ce 

 qui concerne l'Hôpital, l'eau manque pendant ces périodes à la 

 buanderie, aux bains, aux douches, aux lavabos, aux latrines. 

 Dans le quartier de cavalerie l'eau donnée aux chevaux n'est pas 

 toujours aussi limpide qu'elle le devrait. Il y a des modifications 

 à apporter dans l'alimentation de ces trois citernes. 



La première consiste à donner de l'eau limpide. 



La seconde à en assurer l'alimentation en tout temps. 



On pourrait résoudre ces questions de deux façons différentes. 



1° Établir derrière le rempart un bassin de décantation formé 

 d'une série de petits bassins dans lesquels l'eau arriverait tout 

 doucement. La vitesse y serait très faible et la molécule d'eau 

 mettrait 6 à 8 heures du moment de son entrée au moment de sa 

 sortie. Par des expériences souvent répétées nous avons constaté 

 que de l'eau contenant jusqu'à 24 grammes de matières terreuses 

 en suspension par litre, n'en contenait après huit heures de 

 repos que de 5 à 8 centigrammes. Ce bassin serait alimenté par 

 le canal de dérivation du Chélifï' qui dans ces conditions serait 

 obligé de fonctionner en tout temps. 



2° Alimenter exclusivement les citernes avec les eaux du 

 Tsighaout, conduite romaine et conduite à ciel ouvert, après quel- 

 ques modifications qui consisteraient : à nettoyer les galeries 

 filtrantes vv' v (du plan du Tsighaout) à recouvrir jusqu'à m cette 

 partie de la conduite : faire jeter par un canal couvert mn, l'eau 

 ainsi recueillie dans la conduite romaine ; recouvrir les parties 

 de cette dernière conduite détériorées. 



Par cette seconde solution le problème est résolu dans ses 

 deux parties : on obtient eu effet de l'eau constamment limpide, 

 à toute époque de l'année ; de plus le débit de ces deux sources 

 pouvant être évalué encore aujourd'hui à 50 mètres cubes par 

 24 heures, l'alimentation est continue, sans à coups. 



Il faut craindre dans le projet d'alimentation par le Chélitf les 

 périodes nombreuses pendant l'hiver, où l'eau trop bourbeuse 

 n'est pas mise dans le canal. Si on se décidait malgré tout à l'y 

 mettre, les frais de curage et d'entretien nécessaires chaque 



Tome LVIII. 11 



