- 36 - 



couches filtrantes ont été transformées, augmentées de 

 puissance et disposées comme suit (v. fig. 2), en com- 

 mençant par le haut : 



Sable soigneusement criblé épaisseur O^jSO 



Sable mélangé de petit gravier » 0^,50 



Gravier de moyenne grosseur » 0'",90 



Gravier et cailloux » 1",55 



Total 3^25 



Les vides formés par ce matériel filtrant varient de 

 20 7« (sable superficiel) à 34 7« (gravier). D'après une 

 série d'expériences, la vitesse de filtration est de 



_ de '7m par seconde et la vitesse absolue de leau 

 10 



Soit Q le débit du filtre = 0'",0555 par seconde 

 (200°"^ par heure) 

 So la surface totale d'un bassin = 455"^ 

 Vo la vitesse de filtration, 

 on aura la relation : 



Vo --= ^ = ^^ = 0^,000122 = ^ X 

 So 455 10 



Or, comme le matériel filtrant présente des vides de 

 20 à 34 7o, en appelant Si la surface utile d'écoule- 

 ment et Vi la vitesse absolue de l'eau à travers les 

 couches filtrantes, on aura : 



^' = V2 (0,20 + 0,34) ^ 0,27, 



S. 



d'où : Vi --= ^^^^ = 0-,000452 =-- ^ "Y. 



Le lecteur qui désirerait de plus amples renseigne- 

 ments sur cette question, les trouvera dans un article 

 que nous avons publié dans le n° 10, vol. XI (mars 

 1888), de la Schiveizerische Bauzeitung. 



