CONDUCTOS DE TORMENTA 287 



Hemos empleado para el cálculo de la represa la fórmula á que 

 llegaron los ingenieros Ganguillet y Kutter, después de analizar y 

 comparar las antiguas de Da rey y Bazin con las de Humphreys y 

 Abbot, deducidas de experiencias practicadas en el ríoMissisippi y 

 sus tributarios. Hemos tomado para el valor del coeficiente n déla 

 fórmula n = 0,0 1 3 deducido de experiencias practicadas en los con- 

 ductos de Sulbury y Massachussetts que por su sección y construc- 

 ción se asemejan mucho á nuestros conductos de tormenta. Los re- 

 sultados de estos cálculos han sido controlados con la fórmula de 

 Manning, llegando á cifras muy concordantes, por lo que nos mere- 

 cen completa seguridad. 



Una de las exigencias principales de este problema era elegir una 

 sección que produjera un mínimum de represa á fin de facilitar el 

 desagüe de los distritos bajos en las condiciones más favorables y los 

 números déla última columna ponen de manifiesto que se ha llega- 

 do á ello de un modo bastante satisfactorio. En crecientes extraor- 

 dinarias, nivel 14,53 metros, la represa en el conducto de Cangallo 

 es de 0,464 metros y de 0,809 metros en el de Méjico, siendo de 

 1 .096 metros la represa total. 



En el proyecto de Bateman, con secciones próximamente equiva- 

 lentes si bien deformas muy distintas, aquellos números eran res- 

 pectivamente 0,83 metros, 1 ,29 metros y 1 ,70 metros. En crecientes 

 menores la represa es mayor, pero carecen de importancia. 



Se ha hecho el cálculo del valor de la represa por la creciente ex- 

 traordinaria de Santa Rosa, con una lluvia de 40 milímetros por hora 

 y resulta ser ésta muy pequeña, dejando libre la bóveda del colector 

 en su primer trozo. 



Resulta, pues, que aún en este caso de probabilidad tan remota, el 

 conducto se mantendría en buenas condiciones de funcionamiento. 



Los conductos de la calle Córdoba y San Lorenzo podrían en con- 

 secuencia ligarse al colector general sin los peligros que apuntába- 

 mos en nuestro informe del 22 de agosto de 1894, mediante algu- 

 nas modificaciones de la red de colectoras en las calles Paseo de Ju- 

 lio y Colón que la dejan á cubierto de todo peligro de inundación. 



La obra, en su totalidad, ha sido proyectada en el sentido de utili- 

 zar en cuanto sea posible materiales del país, sin que por ello se 

 alcance á prescindir de otros que vienen del extranjero, como el ce- 



