AARSBERETNING FOR 1911. 5 



driftsomkoslninger ved et saadanl anlæg, inden direklionen vakt 

 motion om miiligheleii av at anvende elektricitet til opvarmning 

 av bygningen, og at man samtidig ogsaa sknlde søke at faa 

 indlagt elektrisk lys i bygningen, saavel i kontorerne som i 

 bibliotek og samlinger. 



Da elektricitetsværket stillet sig meget imøtekommende med 

 bensyn til prisen paa elektrisk energi til opvarmning, saafremt 

 man knnde nøie sig med at anvende spildkralt fra verket, over- 

 drog man ingeniør I. E. Jørgensen at utarbeide planer til et 

 elektrisk lys- og varmeanlæg i selskapets bygning. 



Efter ingeniør Jørgensens forslag fandt man dog først at 

 burde anstille et forsøk med elektrisk opvarmning i bygningen, 

 og det var da rimeligt at la forsøket foregaa i biblioteket, hvor 

 man er meget generet baade av kulde og fugtighet. Temperaturen 

 i biblioteksalen synker i vintermaanederne under nul og holder 

 sig i længere tid nogle grader under fr^^sepunktet. Elektricitets- 

 verket ydet av interesse for saken gratis strøm til forsøket, som 

 efter at de nødvendige ledninger og 3 ovne var anbragt, tok sin 

 begyndelse 19 december. Ovnenes samlede energiforbruk var 

 208 kilowatt, og de var i virksomhet fra kl. 10 aften til G mor- 

 gen og fra kl. 9 formiddag til o eftm., altsaa i 14 timer i døgnet. 

 Biblioteksalens rumindhold er 1,160 m."\ De elektriske ovne fik 

 i løpet av et par dage temperaturen i biblioteket op fra + 5° 

 til -f 13'^, og de viste sig under de meget vekslende temperatur- 

 forhold i januar og begyndelsen av februar 1912 istand til at 

 holde temperaturen paa et efter den anvendte energimængde og 

 forholdene forøvrigt meget rimeligt niveau (se omstaaende tabel). 

 Bibliotekets personale har, som en følge herav, hat ganske gun- 

 stige arbeidsvilkaar i vinter sammenlignet med tidligere. 



Da der saaledes var grund til at anta, at man kunde faa 

 biblioteket og samlingerne opvarmel til en nogenlunde rimelig 

 temperatur i vintermaanederne ved hjælp av spildkraft fra elek- 

 tricitetsverket, har ingeniør Jørgensen deretter utarbeidet planer 

 til et elektrisk varmeanlæg i selskapets bygning. Prisen for 

 elektrisk energi (spildkraft) har elektricitetsverket bestemt til 30 

 kr. pr. kilowatt pr. aar. Da det desuten av hensyn til bygningens 

 ildsikkerhet syntes meget ønskelig, at ovnene i kontorerne og 

 vagtmesterens rum blev tat bort, er planen for det elektriske 

 varmeanlæg biet utvidet til ogsaa at omfatte samtlige kontor- 

 lokaler og bibliotekets utlaans- og kieseværelse m. v. I disse 

 sidste er det hensigten at anvende elektriske magasinovne, me- 

 dens man i kontorerne har tænkt ved siden av de elektriske 

 ovne at anvende gaskaminer. Det er nemlig uøkonomisk til 

 enhver tid at holde disse rum opvariuet til almindelig værelse 

 temperatur, utelukkende ved elektricitet. 



