Die zwei neuen Umformergruppen in der physikalischen 

 Anstalt der Universität Basel. 



Von 

 Aug. Hagenbach. 



Die physikalischen Institute der Universitäten und der tech- 

 nischen Hochschulen haben in den letzten Jahrzehnten grosse Umge- 

 staltungen erlebt, wofür vor allem die grosse Entwicklung der Elek- 

 trizitätslehre verantwortlich zu machen ist. Zu einer Zeit, in der die 

 Elektrostatik im Vordergrund stand, stellte man zum Experimen- 

 tieren Elektrisiermaschine und Apparate neben einander auf, bald im 

 Hörsaal, bald im Laboratorium, wo man sie gerade benötigte ; p,ls 

 dann aber mit der Entwicklung des Galvanismus und des Elektro- 

 magnetismus das Bedürfnis nach grossen Stromintensitäten wuchs, 

 brauchte man umfangreiche galvanische Batterien, die man in be- 

 sonderen Räumen unterbringen musste, und die elektrische Energie 

 wurde mittels Leitungen zu den Apparaten hingeleitet. Mit der Ent- 

 deckung der dynamoelektrischen Maschinen verschwanden die Bat- 

 terien von galvanischen Elementen, und Generatoren von immer 

 grösseren Leistungen traten an deren Stelle. Neben den Gleichstrom- 

 dynamos, die für viele Zwecke keine genügende Konstanz aufwiesen, 

 kamen die Akkumulatorenbatterien in Verwendung, die wegen der 

 Schwefelsäuredämpfe immer in besonderen Räumen untergebracht 

 werden. In der Technik vor allem gewann der mittels Generatoren 

 erzeugte Wechselstrom an Boden, und die wissenschaftlichen jDhysi- 

 kalischen Institute mussten sich die Hilfsmittel für diese Stromart, 

 die in mancher Beziehung vom Gleichstrom ganz abweichende Eigen- 

 schaften besitzt, verschaffen. 



Die Variation beim Gleichstrom liegt in der Spannung. 

 Wünschenswert ist für die experimentellen Untersuchungen und 

 Demonstrationen, alle möglichen Spannungen jederzeit zur Ver- 

 fügung zu haben. Aus praktischen Gründen muss man hier unter- 

 scheiden sowohl für Akkumulatoren wie für Maschinen die Er- 

 zeugung von mittleren (niederen) und von hohen Spannungen. Da 



