296 A. Hagenbach. 



richtimgen zu schaffen. Der Grosse Hat hat eine namhafte Summe 

 bewilligt, über deren Verwendung ich hier kurz berichten möchte. 



Wenn es sich einfach um den Ankauf gangbarer Maschinen 

 handeln würde, so würde es kaum Interesse bieten, hier darüber zu 

 berichten, aber da ein Aggregat von Maschinen nach unsern Angaben 

 gebaut und aufgestellt wurden, wie es, so viel ich weiss, in keinem 

 physikalischen Institut geschehen ist, so darf ich wohl eine kurze Be- 

 schreibung der Anlage folgen lassen. 



Die bis dahin allein zur Verfügung stehende Maschine ist ein 

 Aggregat eines Gleichstrommotors, der mit 440 Volt Stadtstrom läuft, 

 und als Einankerumformer mit drei Schleifringen versehen, Dreh- 

 strom oder einphasigen Wechselstrom von sechs verschiedenen Span- 

 nungen und 50 Perioden gibt. Mechanisch gekuppelt damit ist ein 

 Gleichstrommotor, der bis etwa 100 Volt Spannung liefert. Der Strom 

 diente zum Laden einer 64-voltigen Akkumulatorenbatterie oder zum 

 Experimentieren. Die Wechselstromenergie betrug maximal 2, die 

 des Gleichstrom 3,5 Kilowatt. Der Motor diente daneben noch als 

 mechanischer Motor für eine Vakumpumpe , Luftverflüssigungs- 

 maschine etc. Die vielfache Verwendung und die kleine Leistung 

 dieser Maschine veranlasste uns, eine leistungsfähigere, aber auch 

 für mehr Zwecke dienende Maschinengruppe bauen zu lassen. 



Die Aufgabe, die wir uns stellten, war folgende. Als Gleichstrom 

 sollte bei Dauerbetrieb mindestens bis 150 Ampères bei allen Span- 

 nungen bis etwa 150 Volt, an Wechselstrom und zwar sowohl Dreh- 

 strom wie gewöhnlichen Wechselstrom mit allen Frequenzen zwischen 

 15 und 80 Perioden und allen Spannungen von 50 bis 500 Volt zur 

 Verfügung stehen. Spannung und Frequenz sollte unabhängig von 

 einander eingestellt werden können, so dass man z. B. ebensogut 

 Wechselstrom von 73 Perioden und 256 Volt wie etwa Drehstrom 

 von 17 Perioden und 500 Volt herzustellen vermöge. Die Forderung 

 ist bei Wechselstromgeneratoren, wie sie in der Praxis vorkommen, 

 niemals erfüllt. Obschon diese Ansprüche ungewöhnliche waren, in 

 der technischen Ausführung einige Schwierigkeiten boten, sind wir 

 auf der Forderung bestanden, weil sie uns durch unsere Arbeiten im 

 Laboratorium aufgezwungen wurde. 



Als motorische Kraft stand uns der städtische Drehstrom von 

 500 Volt Spannung zur Verfügung. Aus dem Lichtistromnetz von 

 220 oder 440 Volt ist nicht erlaubt, grössere Energiemengen heraus- 

 zunehmen, da die dadurch verursachten Spannungsschwankungen un- 

 angenehme Schwankungen in der Lichtintensität der Glühlampen der 

 ganzen Umgegend verursachen. Das Elektrizitätswerk hat schon in 

 Betreff unserer kleinen Umformergruppe den Wunsch geäussert, dass 

 derselbe besonders in der Beleuchtungszeit weniger benützt werde. 



