Neue UmformergTuppen in der physikalischen Anstalt. 

 V II I 



297 



Fig. 1. 



Man hätte nun daran denken können, auf eine Axe einen Wechsel- 

 strommotor und zwei Generatoren, einen für Gleichstrom und einen 

 für Wechselstrom zu setzen, dann aber hätte man unmöglich die 

 Frequenz in weiten Grenzen variieren können, denn Drehstrom- 

 motoren lassen leider keine grosse Veränderlichkeit der Umdrehungs- 

 geschwindigkeit zu. Auch an die Kombination eines Drehstrom- 

 Gleichstromumformers mit einem Einankerumformer hat man ge- 

 dacht, aber unsere Forderungen wurden nicht in vollem Umfange er- 

 füllt. Man entschloss sich deshalb, statt drei Maschinen vier zu 

 nehmen, wodurch dann folgende Einrichtung zur Ausführung kam. 



Mit dem 500-voltigen, 50-periodigen Drehstrom des Stadtstromes 

 wird ein Motor I (vergl. Fig. 1) betrieben, der mit einem Gleich- 

 stromgenerator II mit variablem Feld auf gleicher Axe sitzt. Mit 

 dem hier erzeugten Gleichstrom betreibt man den Gleichstrom- 

 motor III (vergl. Fig. 2) mit beliebiger Geschwindigkeit entsprechend 



IV III 



Fig. 2. 



