Neue Umformergruppen in der physikalischen Anstalt 



301 



auch bei einer Primärspannung von 47 Volt noch 550 Volt erzielbar 

 sind. Der Autotransformator gibt natürlich nur sprungweise Ände- 

 rung, indem man von einer Anzapfstelle zur nächsten übergeht, aber 

 da man auch noch das Feld regulieren kann und zudem die Touren- 

 zahl des Wechselstrommotors des ersten Aggregates wie früher mit- 

 geteilt wurde, werden die Stufen kontinuierlich durchschreitbar. 



Fig. 4. 



Die Konstruktion ist so gewählt, dass auch bei niederen Fre- 

 quenzen noch ein guter Nutzeffekt zu verzeichnen ist. Dazu war not- 

 wendig, den lamellierten Eisenkern sehr stark zu nehmen. Der Ver- 

 kettungspunkt bei der Sternschaltung ist mit dem Gehäuse und der 

 Erde verbunden. Es ist ohne Gefahr zulässig, auch bei voller Be- 

 lastung eine, zwei oder drei Phasen zu verwenden. 



Bei Maschinen von den genannten Leistungen und Spannungen 

 ist eine zentralisierte Schalteinrichtung im Interesse der Sicherheit 



