Neue Umformergruppen in der physikalischen Anstalt. 303 



Nach dem rechten Teil der Schalttafel ist die zweite Umformer- 

 o-ruppe geführt. Demnach findet man dort die Schalter, mit dem 

 man den Gleichstrommotor in Betrieb setzt, nebst den beiden Schaltern 

 für die Felderregung und den Handrädern der Feldregler. An 

 Ampère- und Voltmeter ist die Stromstärke und Spannung des Motor- 

 stromes ablesbar. Die Spannung und die Frequenz des Drehstromes 

 kann nach Wunsch (Stöpselschaltung) in jeder Phase abgelesen 

 werden. Der Frequenzmesser hat zwei Messbereiche, 15 — 45 und 30 

 bis 90 Volt, durch einen Umschalter einschaltbar. 



Das mittlere Feld der Schalttafel dient dann zur Abnahme der 

 Ströme. Mit den dort liegenden Schaltern kann man den Gleich- oder 

 den Wechselstrom direkt oder über den Autotransformator, der hinter 

 dem mittleren Teil der Tafel aufgestellt ist, nach dem Stromverteiler 

 schalten. Dieser Verteiler besteht darin, dass die Stromquellen mit 

 vertikal isolierten Kupferschienen in Verbindung gebracht werden 

 und dass horizontal dahinter liegende Schienen an die Leitungen nach 

 dem Hörsal, Laboratorien etc. angeschlossen sind. Durch besondere 

 stark gebaute Kontaktbügel (Stecker) kann an jeder Kreuzungs- 

 stelle Horizontalschiene mit Vertikalschiene verbunden werden, d. h. 

 es kann jede Leitung auf jede Stromquelle geschaltet werden. Man 

 sieht die Einrichtung schematisch in Fig. 3 und in einer Photographie 

 in Abbildung 6. Unter dem Verteiler sieht man noch drei Spulen des 

 Autotransformators. Sämtliche Maschinen sowie die Instrumente sind 

 durch Sicherungen geschützt, die auf besonderen Marmortafeln auf 

 der Rückseite der Schalttafel übersichtlich und mit Aufschriften ver- 

 sehen aufmontiert sind. Ebenso sind auf der Vorderseite der Schalt- 

 tafel alle Schalter und Widerstände bezeichnet. Die Schalttafel- 

 instrumente sind nicht von hoher Präzision, aber doch von guter 

 Qualität, sodass Messungen damit durchgeführt werden können. 



Wir haben viel Gewicht auf Übersichtlichkeit der ganzen Anlage 

 gelegt, denn man darf nicht vergessen, dass die Einrichtung auch zu 

 Unterrichtszwecken dient, und da liegt es auch im Interesse der Er- 

 haltung der Maschinen, dass durch klare Dispositionen unrichtige 

 Schaltungen vermieden werden. 



Die interessanteste Maschine ist der Wechselstromgenerator in 

 Verbindung mit dem Autotransformator. Sie ist in bezug auf 

 Leistung und Verluste schon vor der Abnahme untersucht worden. Der 

 Eisenverlust ist als Funktion der Erregung bei allen möglichen 

 Tourenzahlen festgestellt worden. Reibung, Ventilation, Wirbelstrom 

 und Hysteresisverlust bei verschiedenem Strom als Funktion der 

 Tourenzahl ist ermittelt, so dass auch die Kupferverluste bekannt sind. 

 Der Wirkungsgrad, als Quotient der abgegebenen zu den aufge- 

 nommenen Watt beträgt bei Dauerbetrieb und 300 Touren 71,5%, 



