(43) SÉANCE DU 21 JUIN li03 



Nous avons fait observer de suite que cet appareil était de dimensions 

 trop faibles pour permettre d'étendre à une exploitation en grand les 

 résultats obtenus. 



Aussi avons nous essayé d'établir un appareil de plus grandes dimen- 

 sions, autorisant des conclusions pratiques tout en évitant les dangers 

 pouvant résulter de la manipulation de grandes quantités d'eau chargée 

 de microbes pathogènes. 



Nous nous sommes donc servi d'un cylindre en tôle de fer de l'^TO de 

 hauteur et 3-4 centimètres de diamètre. Ce cylindre porte à sa partie 

 inférieure un fond incliné se terminant à sa partie déclive par une 

 poche dans laquelle s'amorce le robinet de vidange. A l'opposé de ce 

 robinet et à 8 centimètres du fond un tuyau de plomb de 12 centimètres 

 de diamètre qui pénètre jusqu'au milieu de l'appareil, amène l'air ozo- 

 nisé. A 12 centimètres du fond et au-dessus de ce plan incliné une grille 

 soutient les cailloux remplissant le cylindre. Ces dispositions assurent à 

 la fois l'écoulement de l'eau et la circulation de l'air ozonisé. Le cou- 

 vercle de l'appareil est boulonné à une collerette située à l'extrémité 

 du cylindre; il porte à l'extérieur les tubes de sortie de l'air ozonisé, le 

 tube d'entrée de l'eau et un arbre de transmission mis en mouvement 

 de l'extérieur. Sous ce couvercle et supporté par lui se trouve une boîte 

 de distribution pour l'eau portant quatxe tubes horizontaux en plomb 

 percés de trous à leur face inférieure. Boîte et tubes reçoivent un mou- 

 vement de rotation au moyen de l'arbre de transmission mentionné ci- 

 dessus. Pour éviter autant que possible la contamination et l'action de 

 l'air ozonisé sur le fer de l'appareil, celui-ci est revêtu intérieurement 

 d'une chemise de plomb soudée à tous les tubes traversant les parois. 

 Le couvercle est doublé aussi intérieurement d'une feuille de plomb 

 soudée à celle du cylindre. Une fermeture hydraulique empêche toute 

 contamination par l'arbre de transmission. L'eau soumise à l'expérience 

 arrive dans la boite de distribution, passe dans les tubes horizontaux et 

 s'écoule en pluie fine sur les cailloux, sa répartition régulière étant 

 encore facilitée par le mouvement de rotation. 



Les cailloux de diverses grosseurs remplissant l'appareil ont été sté- 

 rilisés d'abord à l'autoclave ; après remplissage du cylindre on a tâché 

 de stériliser celui-ci avec son contenu par passages fréquents d'ozone, 

 de l'eau stérile circulant lentement en même temps. Nous n'y sommes 

 pas complètement parvenus, certains cocci et les spores résistant trop 

 énergiquement à l'ozone. Néanmoins les germes vivants ont été assez 

 raréfiés pour permettre des expériences concluantes avec l'appareil. 



On commençait chaque fois par faire descendre dans l'appareil de 

 l'eau stérilisée pendant que l'air ozonisé montait; puis seulement l'eau 

 stérile était remplacée par de l'eau chargée de bacilles typhiques de 

 telle façon que chaque anse de cette eau donnait une culture en 

 bouillon. 



