■ ** 



X. Die Kulturräume der Orchideen. 797 



also die Pflanzen nicht als kalte Zugluft treffen, wie dies bei Anbringung der 

 Luftöffnungen in der Glasstehwand der Fall wäre. Da die Öffnungen dicht 

 ■über dem Fußboden liegen, sind zum Schule gegen das Eindringen von Un- 

 geziefer Gitter vor denselben erforderlich. 



Die Entlüftung soll an der höchsten Stelle des Hauses, dem Dachfirst er- 

 folgen, so daß der ganze Raum gleichmäßig durchlüftet wird. Um auch hier 

 bei Wind dem Einströmen kalter Luft nach Möglichkeit vorzubeugen, ordnet 

 man die Luftklappen auf beiden Dachseiten abwechselnd an und hat dadurch 

 die Möglichkeit, immer die der Windrichtung abgelegene Seite zu öffnen. 

 Die Bedienung der Lüftung wird sehr vereinfacht, wenn die Klappen zentralen 

 Antrieb erhalten. Ein weiterer Vorteil des Zentralantriebes ist die stets gleich- 

 mäßig weite Öffnung sämtlicher Klappen einer Hausseite. Bei Klappen ohne 

 diesen Zentralantrieb kommt ein weniger gewissenhafter Gärtner in Versuchung, 

 bei geringem Lüftungsbedürfnis eine Klappe völlig zu öffnen, statt sämtliche 

 Klappen ein wenig. Ungleichmäßiges Lüften und Zugluft sind davon die Folge. 



Die Größe der Luftklappen muß zum Luftinhalt des Raumes in an- 

 gemessenem Verhältnis stehen. Bei Häusern normaler Bauart erfordert 1 cbm 

 Luftraum ungefähr 0,01 qm Sockelluftklappe und 0,04 qm Dachluftklappe, Bei 

 Warmhäusern können diese Maße noch verringert werden. 



Bei der Temperaturregelung ist die Hauptaufgabe die Erhöhung der zu 

 niedrigen Temperatur unseres Klimas durch künstliche Heizung. Als Heizungs- 

 art kommt nur die Warmwasser-Niederdruckheizung in Frage. Die wichtigsten 

 Bedingungen, welchen dieselbe entsprechen soll, sind folgende: Der Kessel, 

 in welchem durch Verbrennung von Koks oder anderer Brennstoffe Wärme 

 erzeugt wird, muß in einem von den Pflanzenabteilungen getrennten Räume 

 aufgestellt werden, damit Rauchgase, die gelegentlich austreten können, nicht 

 schädlich auf die Pflanzenbestände einwirken. Am Kessel ist auf ein großes, 

 Dauerbrand über Nacht gewährleistendes Füllmagazin zu achten. Ein an- 

 zubringender, selbsttätiger Verbrennungsregler muß dafür sorgen, daß der 

 Abbrand des Brennstoffes gleichmäßig und sparsam erfolgt. Die im Kessel 

 erzeugte Wärme wird auf Wasser übertragen. Dieses durchströmt ein im 

 Gewächshaus verlegtes Röhrennefe, gibt dabei seine Wärme durch die Rohr- 

 wandungen an die Raumluft ab und kehrt dann in besonderen Rücklaufrohren 

 zum Kessel zurück, um von neuem erwärmt zu werden und den Kreislauf 

 wieder zu beginnen. Die Verteilung der Rohrleitungen im Hause ist so vor- 

 zunehmen, daß überall annähernd gleiche Temperatur herrscht. Deshalb 

 müssen die Rohre hauptsächlich an den Außenwänden und Glasflächen, sowie 

 neben den Sockelluftklappen, durch welche die Frischluft einströmt, angeordnet 

 werden. Ferner empfiehlt es sich, die Gesamtrohrlänge eines Raumes derart 

 in zwei Gruppen zu zerteilen, daß entweder ein Drittel oder zwei Drittel oder 

 auch beide Gruppen zugleich, also die Gesamtheizfläche, in Betrieb gese^t 

 werden kann. Ein derart eingeteiltes Rohrnefe gewährleistet die beste An- 

 passung der Heizung an die jeweils herrschende Außentemperatur und macht 

 es leicht, eine stets gleichmäßige Hauswärme zu halten. Die Verwendung 



