798 X. Die Kulturräume der Orchideen. 



von Radiatoren als Wärme abgebende Elemente, wie bei Wohnhausheizungen, 

 empfiehlt sich für Gewächshäuser nicht, sondern die vorerwähnten glatten 

 Rohrstränge sind vorzuziehen, weil diese das Haus in ganzer Länge durch- 

 laufen, also die Wärme überall gleichmäßig verteilen, außerdem auch bequem 

 unter den Tabletten usw. zu verlegen sind, ohne Aussehen und Zweck des 

 Hauses irgendwie zu beeinträchtigen. 



Außer Abwehr der Kälte im Winter ist auch noch die Verminderung zu 

 hoher Temperaturen im Sommer für ein einwandfreies Orchideenhaus in Be- 

 tracht zu ziehen. Für alle Orchideenarten, welche nicht außergewöhnlich licht- 

 bedürftig sind, reicht dazu eine gute Schattierungsanlage aus. Durch diese 

 kann im Verein mit einer ausreichenden Lüftungsanlage die Temperatur in 

 den erwünschten Grenzen gehalten werden. Ein weiteres Hilfsmittel, die 

 Räume kühl zu halten ohne schattieren zu müssen, wie es beispielsweise für 

 Odontoglossimi vorteilhaft ist, besi^en wir in der Berieselung der Dachflächen 



Außen auf dem Dache werden im First Wasserleitungs- 



Wasser 



röhre verlegt, mit einer Reihe kleiner Löcher in der Wandung. Das durch 

 diese Löcher austretende Wasser rieselt auf den Glasscheiben herab und schafft 

 die erwünschte Kühle, ohne den Pflanzen das volle Sonnenhcht zu entziehen. 



Da alle Orchideen eine feuchte Luft bevorzugen, muß unser Gewächshaus 

 auch hierfür ständig sorgen. Es erhält deshalb zunächst große Wasserbassins 

 unter den Tabletten, von deren Oberfläche ständig Wasser verdunstet. Um 

 diese Verdunstung im Bedarfsfalle zu steigern, führt ein Rohr der Heizung 

 durch das Bassin und ermöglicht eine Anwärmung des Wassers. Diese großen 

 Bassins erfüllen zugleich noch einen wichtigen anderen Zweck. Sie dienen 

 als Speicher für das zum Gießen und Besprengen notwendig gebrauchte 

 Regenwasser, welches aus den Traufrinnen durch Röhren hereingeleitet wird. 

 Der außer den Bassins verbleibende Fußboden der Häuser wird möglichst 

 durchlässig gestaltet, damit er viel Wasser aufsaugen und n 

 wieder verdunsten kann. Ferner dienen der Luftbefeuchtung sogenannte 

 Koksauflagen unter den Tabletten. Dies sind aus Ton- oder Zementplatten 

 gebildete ebene Flächen, auf welchen Koks oder ein ähnliches poröses Material 

 ausgebreitet und mit Regenwasser befeuchtet wird. Da unter den Koksauflagen 

 die Heizrohre verlegt werden, erzeugt die aufsteigende Wärme eine sehr 

 kräftige Wasserverdunstung. Außerdem schüren die Kokszwischenlagen die 

 Pflanzenbestände auf den Tabletten wirksam vor aufsteigenden trockenen Luft- 

 strömen. Endlich kann man auch an eine Druckwasserleitung angeschlossene 

 Sprengdüsen im Hause anordnen. Dabei ist aber Vorsorge zu treffen, daß 

 nur Wasser von annähernd gleicher Temperatur wie die im Hausinnern 

 herrschende zerstäubt werden kann ; es ist also ein Vorwärmer in die Leitung 



einzubauen. 



Wassers 



Sprengdüsen einen plötzlichen Temperatursturz im Hause verursachen und 



nüfee 



Die dauernd 



vemrsacht 



liehe Niederschläge, besonders an den mit Innen- und Außenluft zugleich in 



