124 A. Voller. Versuche üLci" die Scliutzwirkung ^'on Holzleisten und 



sirung der letzteren betriebsimsiclier wurden. Anderseits hatte, auch, die 

 Kaiserhche Telegraphen -Verwaltung Veranlassung gefunden, auf besseren 

 Schutz ihrer Apparate, insbesondere der Fernsprech-Einrichtungen, bedacht 

 zu sein; in ihrem Auftrage hatte Herr Post- und Telegraphen-Inspector 

 Feuersänger ebenfalls Versuche, insbesondere über das Verhalten der 

 Stanniol - Sicherungen, in Angriff genommen. Dies führte vielfach zu 

 gemeinsamer Erörterung der in Betracht kommenden Verhältnisse und, 

 soweit es sich nicht um Laboratoriumsarbeiten handelte, zu gemeinsamer 

 Beobachtung des Verhaltens der in die Leitungen eingeschalteten 

 Sicherungen. Letztere wurden von dem Elektriker der Strassenbahn- 

 Gesellschaft, Herrn Paulsmeier, hergestellt. — Den an einer Versuchslinie 

 der Feuertelegraphie angestellten Versuchen wohnte auch Herr Brand- 

 director Wcstphalen sowie die Telegraphen- Aufsichtsbeamten bei. 



Der Verlauf und die Ergebnisse der Versuche lassen sich im Folgenden 

 zusammen fassen. 



L Die Schutzwirkung der auf den Strassenbahnleitungen angebrachten 

 Holzleisten, bezw. deren Widerstand, wurde an einer grösseren Zahl von 

 Leisten verschiedenen Alters, die sämmtlich verschiedenen Betriebsstrecken 

 entnommen waren, unter verschiedenen Verhältnissen im Laboratorium 

 ermittelt. Die Mehrzahl der Versuchsleisten war, wie dies jetzt hier all- 

 gemein geschieht, mit Asphaltlack überzogen; nur einige der ältesten 

 entbehrten dieses Ueberzugs imd waren nur mit Carbolineum getränkt. 

 Die ältesten mit Lack überzogenen Leisten waren etwa ein halbes Jahr 

 in Gebrauch gewesen, indess erwies sich auch bei diesen der Ueberzug 

 durchgehends noch ziemlich gut erhalten. Sämmthche Leisten wurden 

 Yor den Versuchen 1 — 2 Tage lang in AV asser gelegt und dann oberflächlich 

 abgetrocknet, um ungefähr denjenigen Feuchtigkeitszustand des Holzes 

 herzustellen, den dasselbe bei andauernd nasser Witterung im Freien an- 

 nimmt. Ein Theü der Versuche wurde dann mit den Leisten in diesem 

 Zustande ausgeführt; bei einem anderen Theile wurden die Leisten 

 während der Messungen mit Wasser begossen, um Verhältnisse herbeizu- 

 führen, wie sie bei heftigem B,egen vorhanden sind, bei einer weiteren 

 Reihe von Versuchen wurde das Wasser schwach angesäuert. Dies 

 geschah aus folgendem Grunde : Bei länger andauerndem trockenem Wetter 

 setzt sich auf den Holzleisten ein russiger Ueberzug an, der zum Theil 

 aus den unvollkommenen Verbrennungsprodukten der Heizungen besteht. 

 Diese letzteren sind bekanntlich schwefelsäurehaltig. Beim Eintritt eines 

 Regens kann somit anfänglich eine saure Lösung auf den Holzleisten 

 vorhanden sein, welche die Möglichkeit eines stärkeren Stromüberganges 

 bedingt. Die Benutzung angesäuerten Wassers (1 — 2 Tropfen Schwefel- 

 säure auf 1 1 Wasser) bei den Widerstandsmessungen erschien mir daher 

 ebenfalls nothwendig. 



4 



