Stanniolsiclierungen gegen den Eintritt hochgespannter Ströme u. s. w. 125 



Die Versuche selbst wurden folgendermassen ausgeführt: Ein mit 

 Schutzleiste versehenes, isolirt frei aufgehängtes Stück des 8 mm starken 

 Strassenbahn- Leitungsdrahtes von etwa 1 m Länge wurde mit dem einen 

 Aussenleiter des städtischen Dreileiternetzes verbunden, während ein mit 

 dem zweiten Aussenleiter verbundener nackter Draht entweder frei über 

 die Holzleiste gelegt oder mit 10 kgr Druck dagegen gepresst wurde. 

 Nach Ausschalten aller vorher ehigeschalteten Schwächungswiderstände war 



i 



somit die Holzleiste einer Potentialdifferenz von 220 Volt ausgesetzt. In 

 den durch die Holzleiste geschlossenen Stromkreis war eine der später zu 

 besprechenden Stanniolsicherungen sowie ein Weston-Milliamperemeterj 

 welches ein Milliampere abzulesen gestattete, eingeschaltet. 



Es ergab sich Folgendes: " 



1) Waren die Leisten in zwar innerlich feuchtem, äusserlich aber nicht 

 besonders benetztem Zustande eingeschaltet, so war niemals ein 

 Stromdurchgang am Weston-Instrument wahrzunehmen. Der 

 Leitungswiderstand der Holzleisten betrug somit unter diesen Umständen 



iedenfalls mehr als -^ = 220 000 Ohm. Um ihn genauer zu bestimmen, 



'' 0,001 " ' 



wurde ein empfindlicheres Listrument eingeschaltet, nachdem auch noch 

 die auf der Oberfläche der Holzleiste vorhandene Lackschicht in der 

 Umgebung der Auflagestelle des Drahtes abgeschabt worden war. Es 

 ergaben sich dann Stronmbergänge von etwa 0,04 Milliampere, sodass sich 

 der Widerstand zu 



W= ^ = 5,500 000 J2 

 ergab. 



2) Während des Uebergiessens von reinem Wasser über die Auflage- 

 stelle des nackten Drahtes konnten regelmässig Stromübergänge beobachtet 

 werden, die im Allgemeinen zwischen 1 und 10 Milliampere betrugen, 

 während kurzer Zeiten (einige Secunden) aber auch 20, 30, selbst 

 40 MiUiampere erreichten. Die Auflagestelle des Drahtes musste sich 

 dann jedoch gerade oberhalb einer der Messingklammern befinden, welche 

 die Holzleisten auf dem Strassenbahndrahte festhalten; wurde der 

 Draht um einige Centimeter seitwärts verschoben, so war 

 kein Stromdurchgang mehiv wahrzunehmen. Der Widerstand der 

 Holzleisten betrug somit beim Uebergiessen von Wasser und bei kleinstem 

 Abstände der Draht -Auflagestelle von dem Metall der Strassenbahnleitung 

 im Allgemeinen zwischen 



W= ^-^ = 200 000 und ^° = 22 000 12 



konnte jedoch während kurzer Augenblicke bis auf 



, , W=|??=5 500i2 



abnehmen. 



3) Beim Uebergiessen von angesäuertem Wasser wuchs 

 die beobachtete Stromstärke sehr erheblich; sie stieg bis auf 



