128 A. Yoller. Versuche über die Schutzwirkung von Holzleisten und 



den Nachtheil, dass sie sämmtlich einen sehr hohen Schmelzpunkt haben. 

 Daher schmolzen Drähte von der genannten Feinheit doch erst bei 

 0,6 — 0,7 Ampere ; später hergestellte noch feinere Drähte (bis zu 0,02 mm) 

 schmolzen bei 0,3 — 0,4 Ampere. 



Die von dem Elektriker der Strassenbahn-Gesellschaft Herrn Pmdsmeier 

 hergestellten Zinnschmelzsicherungen bestehen aus einem 10 cm langen, 

 schmalen Stanniolstreifen, welcher auf einen Glasstreifen aufgeklebt und 

 mit diesem in ein Glasrohr von 1 cm Weite eingelegt ist. Das Rohr ist 

 durch Gypspfropfen geschlossen ; Messingblechösen, welche die breiteren 

 Enden des Stanniolstreifens federnd umfassen, gestatten vermittelst passender 

 Schaltstücke ein leichtes Einsetzen in die zu schützenden Stromkreise, 

 Die Sicherungen besitzen so eine grosse Haltbarkeit. 



Die zuerst eingelieferten Exemplare hatten etwa 1 mm Stauniolbreite ; ihr 

 Widerstand betrug 1,2 — 1 ,3 J2 ; sie wurden durch Ströme von etwa 1 ,5 A zum 

 Durchschmelzen gebracht. Diese Schmelzstromstärke war noch weitaus zu 

 gTOss. Dieselbe muss unter allen Umständen so klein sein, dass die in 

 den Schwachstromleitungen beim Berühren einer 550 Volt-Leitung anfänglich 

 auftretenden Ströme die Sicherungen unbedingt in kurzer Zeit zum 

 Schmelzen bringen. Da nun die Widerstände der einseitig von einer Be- 

 rührungsstelle liegenden Leitungsabschnitte einschliesslich der eingeschalteten 

 Fernsprecher, Morseapparate, Feuermelder und dergi. im Allgemeinen in 

 städtischen Betrieben mehrere Hundert J2 betragen, die der Fernsprech- 

 leitungen hier in Hamburg z. B. etwa 300 J2, die der Feuertelegraphen bis zu 

 400 — 500 J2, so wird der in die betreffenden Leitungen bei der Berührung 

 eintretende Strom anfangs, d. h. vor dem Wegbrennen der Isolirung der 

 Magnetspulen, häufig nur 1 — 1,5 iL, bei Leitungen bis zu 1000 J2 selbst 

 nur 0,5 A betragen. Ein Strom von dieser Stärke, welcher bei längerem 

 Durchgang die Mehrzahl der in Betracht kommenden Apparate zerstören 

 oder beschädigen würde, würde noch nicht durch Abschmelzen der Sicherung 

 früh genug unterbrochen worden sein. 



Auf meine Veranlassung wurden daher schmalere Stanniolsicherungen 

 hergestellt. Die zuletzt eingelieferten hatten eine Stanniolbreite von etwa 

 0,3 mm; ihr Widerstand betrug etwa 4 Sl. Sie schmolzen bei 0,41— 0,47 A 

 fast augenblicklich durch. Es war zu erwarten, dass diese Schmelz- 

 stromstärke genügen würde, um alle in Betracht kommenden 

 städtischen Leitungen, bis zu solchen von etwa 1000 J2 Wider- 

 stand, sicher zu schützen. Denn die Schutzwirkung ist wesentlich 

 dadurch bedingt, dass das Abschmelzen so rasch erfolgt, dass der in die 

 Schwachstromleitungen etwa eingetretene Strom von 1 — 1,5 A oder mehr, 

 oder auch von nur 0,5 — 1 A^ noch keine Beschädigung der Wickelungen hat 

 bewirken können. Das rasche Abschmelzen hängt aber davon ab, dass 

 die eintretende Stromstärke die Minimal -Stromstärke, bei welcher die 



8 



