Stanniolsiclierungen gegen den Eintritt hochgespannter Ströme u. &. w. 129 



Sicherung durchsclirailzt, unter allen Umständen hinreichend übersteigt; hei 

 0,41 — 0,47 A Schmelzstromstärke trifft dies für die erwähnten, in der 

 Regel in Betracht kommenden Fälle zu. 



Die ersten praktischen Versuche wurden unter Leitung des Herrn 

 Feuer Sänger an einer im Ingenieurhureau des Strassenhahnhofs Falke nried 

 befindlichen Fernsprecheinrichtung von etwa 300 Sl Widerstand ausgeführt. 

 Hier erwiesen sich bereits die Sicherungen von 1 mm als aus- 

 reichend, um die Apparate zu schützen; im Augenblicke der 

 Berührung der improvisirten Fernsprechleitung mit dem 550 

 Volt -Drahte erfolgte das Durchbrennen. Indess brannten auch die 

 Spindelblitzableiter im Apparate bei jedem Versuch durch. Das Stanniol der 

 Sicherungen wurde in der Nähe der Durchbrenn-Stelle bis auf mehrere cm, 

 selbst bis auf den grössten Theil der Gesammtlänge, vollständig verflüchtigt. 



Weitere Versuche fanden dann etwas später mit den erwähnten 

 schmaleren Sicherungen statt. Zwei Fernsprechleitungen waren sowohl 

 im Vermittlungsamt Mönkedamm, als auch bei den Theilnehmern mit 

 Stanniolsicherungen ausgerüstet worden; sie wurden sodann auf dem Pf er de - 

 markt vermittelst eines herabgeführten nackten Drahtes mit der Strassen- 

 bahnleitung in Berührung gebracht. Alle Sicherungen brannten 

 augenblicklich durch, ohne dass die Apparate beschädigt 

 wurden; auch die Blitzspindeln auf dem Amt blieben unversehrt. 



Zu einem weniger günstigen Resultate führten jedoch die später aus- 

 geführten Versuche an einer der längsten Linien der Feuertelegraphie 

 (Schweinemarkt-Langenhorn), deren Gesammtwiderstand etwa 6000hm 

 beträgt. Der städtische Theil dieser Linie, bis zur Louisenstrasse, ist 

 unterirdisch verlegt; der grössere Theil, bis Langenhorn, verläuft ober- 

 irdisch. Li der Uebergangsstation Louisenstrasse sowohl wie in einer 

 der Endstationen waren Stanniolsicherungen eingeschaltet; die Stelle, an 

 welcher die Leitung mit dem 550 Volt-Draht in Berührung gebracht 

 wurde, lag zwischen beiden Stationen in der Nähe des Kasernenwegs. 

 Von hier ab repräsentirte der nach Langenhorn führende LeitungszAveig 

 die grössere Hälfte des Gesammtwiderstandes, etw^a 400J2. Li diesem Zweige 

 konnte also der Strom bis zu etwa 1,3 — 1,4 JL ansteigen: im städtischen 

 Zweige mag er iiiehrere A betragen haben. An den beiden genannten 

 Versuchsstationen waren diesmal Sicherungen von etwa 1 A Schmelzstrom- 

 stärke eingeschaltet worden. Der Grund, weshalb hier die stärkeren 

 Sicherungen benutzt wurden, lag in der von der Feuertelegraphen- Ver- 

 waltung geäusserten Besorgniss, die feineren Sicherungen würden während 

 der Gewitterzeiten allzuhäufig von Bhtzentladungen zerstört werden. Dies 

 würde allerdings die Sicherheit der Feuermeldung sehr beeinträchtigen. 

 Denn in den Ruhestromleitungen der Feuertelegraphie liegen bekanntlich 

 ausser Morse-Stationen eine Anzahl automatischer Feuermelder, bei 



9. 9 



