130 A. YoUer. Versuche über die Schutzwirkung von Holzleisten und 



welchen in der Regel keine Beamte anwesend sind. Da nun wegen der 

 weiten Erstreckiing der elektrischen Bahnlinien bis in die entferntesten 

 Vororte die Sicherungen ebenfalls in weit entfernten Stationen, jenseits der 

 letzten Stellen, wo Berührungen der beiderseitigen Leitungen möglich sind, 

 eingeschaltet sein müssen, so ist die schnelle Erneuerung solcher 

 Sicherungen, welche etwa durch atmosphärische Entladungen zerstört 

 wurden, oft mit Schwierigkeiten verbunden, so dass unter Umständen eine 

 Linie oft längere Zeit unterbrochen sein könnte. Es wurden aus diesem 

 Grunde vorläufig nur die jedenfalls widerstandsfähigeren Sicherungen von 

 etAva 1 Ä Schmelzstromstärke verwendet. 



Eine besondere Art der Beschädigung der Feuermelde-Apparate hatte, 

 wie oben erwähnt, darin bestanden, dass die noch vielfach vorhandenen polari- 

 sirten Anker von Galvanoskopen und Läutewerken entmagnetisirt worden 

 waren. Um eine Vorstellung von der Stärke der hierzu erforderlichen 

 Ströme zu erhalten, waren an je einem Exemplar der betreffenden Apparate 

 Vorversuche ausgeführt worden, welche ergeben hatten, dass bei 1,5 A 

 Stromdurchgang noch keinerlei entmagnetisirende Wirkungen eingetreten 

 waren; ich erwartete daher, dass bei Einschaltung von 1 Amp. -Sicherungen 

 in die Linie solche ebenfalls noch nicht zu Stande kommen würden. 



Das Ergebniss der Versuche auf der Linie Schweinemarkt-Langenhorn 

 war folgendes : 



1) Das Durchbrennen der Sicherungen erfolgte auch hier, ehe eine 

 Beschädigung der Wickelungen der Apparate oder ihrer Isolation ein- 

 getreten war, — abgesehen von dem unter 3) erwähnten besonderen Falle. 

 Es verging jedoch eine merkbare Zeit (jedenfalls eine Anzahl von Secunden), 

 ehe das Abschmelzen eintrat, während bei den Versuchen mit 0,41 — 0,47 A 

 Schmelzstromstärke das Abschmelzen im Augenblicke der Berührung 

 eingetreten war. 



2) Eine sofort nach Beendigung der Versuche von den einzelnen 

 Morse- Stationen telegraphisch eingeforderte Berichterstattung über den 

 magnetischen Zustand der Galvanoskope u. s. w. ergab, dass eine grössere 

 Zahl dieser Apparate betriebsunsicher geworden waren, 

 während eine andere Anzahl in gutem Stande geblieben, 

 waren. Es waren somit die polarisirten Apparate zum Theil 

 doch nicht widerstandsfähig genug gewesen, um durch die 

 1 A-Sicherung vor der Entmagnetisirung geschützt werden zu 

 können. 



3. Eine auffallende Erscheinung war an den der Berührungsstelle 

 zunächst gelegenen 3 Stationen des nach Langenhorn führenden Leitungs- 

 zweiges eingetreten: die Galvanoskop - Wickelungen dieser 

 Stationen waren vollständig verkohlt und der Spitzen- 

 blitzableiter der letzten der 3 Stationen zeigte starke 



10 



