MAOAiNERlE, 7o 



dans le magasin. On ferme la chalière K et on ouvi'e 

 les deux portes V V, en poussant l'une et l'autre vers le 

 tarare. Elles offrent aloi-s un passage à l'air qui vient 

 par les ouvertures latérales 0^ et se précipite sur les 

 poêles mêmes, ainsi que l'indiquent les flèches. Les 

 deux conduits m m restent fermés. Voilà pour l'air 

 destiné à la ventilation chaude. Voyons maintenant nos 

 ressources pour la ventilation froide. 



3° L'air extérieur est à une bonne température, mais 

 sans mouvement. Il s'agit d'établir un courant dans l'a- 

 telier. On ferme la chatière K, les deux portes UU et les 

 portes VV. Les conduits MM se trouvent libres depuis 

 les ouvertures 00 jusqu'au tarare qui, étant mis en mou- 

 vement, attire l'air extérieur par les deux conduits, le 

 jette avec force dans la chambre d'air, d'où il s'élève 

 dans l'atelier par les deux trappes PP {fîg. ^b). 



4° Enfin le cas d'une touffe se présente, c'est-à-dire 

 que l'air extérieur est trop chaud ; il est urgent d'en- 

 voyer dans l'atelier de l'air frais. On tient fermées les 

 deux portes V V, et l'on pousse les portes U U, de ma- 

 nière qu'elles ferment les ouvertures 0. Par celte ma- 

 nœuvre, on ouvre en même temps les conduits m tn, qui 

 établissent une communication du tarare avec le maga- 

 sin aux feuilles. On profile de la fraîcheur de celle pièce. 

 Il est inutile d'expliquer par quels moyens simples on 

 fera jouer les portes U U. Ou l'on pratiquera de petites 

 ouvertures par lesquelles on passera la main de manière 

 à pousser ou tirer les portes , ou bien on montera ces 

 portes sur un pivot qui aura une poignée extérieure avec 

 laquelle on fera mouvoir la porte dans les deux sens. 



