76 



MAGNANERIE. 



§ 10. Distribution de l'air dans l'atelier. 



Jusqu'à présent je n'ai parlé que des deux trappes (PP) 

 pratiquées dans le plafond de la chambre d'air, comme 

 moyen de distribuer l'air dans l'atelier; mais il est évi- 

 dent que si les choses n'étaient pas autrement disposées^ 

 l'air nouveau, arrivant ainsi en masse par deux conduits 

 seulement, pourrait s'élever directement vers le plafond 

 de la magnanerie pour s'échapper, sans avoir circulé 

 dans les autres parties. 



11 v aurait là un double inconvénient: 4* Tair ne se- 

 rait renouvelé que dans une seule partie de l'atelier: 

 2° comme la chaleur n'est portée dans l'atelier que par 

 l'air lui-même, une seule partie de la magnanerie sérail 

 échauffée, et même beaucoup trop ; le reste ne profilerait 

 pas de la chaleur produite dans la chambre d'air. 



On a pourvu à tout par un moyen des plus simples. 

 Des gaines en bois (RRR, /îg. ^^,^Qet2\), percées de 



Fijure 21. 

 trous à leur face supérieure, reçoivent l'air chauJ ois 



