MAGNANERIE. 79 



On fait la même opération sur les trois gaines avec les 

 mêmes rondelles. 



§ 12. Sortie de l'air. 



Il faut pourvoir maintenant à l'évacuation de Tair in- 

 cessamment remplacé par celui que fournissent les gai- 

 nes. On y parvient en ménageant dans le plafond delà 

 magnanerie un certain nombre d'ouvertures disposées 

 sur deux lignes, au-dessus des deux passages du centre 

 (/?^. 45 et -16). 



Ces ouvertures peuvent être au nombre de vingt, et 

 offrir chacune une surface de 0""',4; au total 0"'\80. 

 C'est 0""", 14 de plus que la somme des trous des gaines; 

 mais il est utile qu'il en soit ainsi pour établir une sorte 

 de compensation avec les résistances que l'air rencontre 

 dans sa marche ascensionnelle. 



Enfin l'air parvenu dans le comble trouve des issues 

 par les fenêtres qu'on a ménagées. Le plus souvent on 

 n'ouvrira qu'une de ces fenêtres ; celle que le vent ne 

 frappera pas. 



§ 13. Ventilation horizontale et ventilation inclinée. 



Dans tout ce qui a été dit précédemment nous avons 

 supposé que le renouvellement de l'air dans la magna- 

 nerie aurait lieu par le moyen de courants d'air ascen- 

 dants ; mais il est facile de comprendre que ces courants 

 s'établiront de préférence dans les passages, et les in- 

 tervalles des tables seront beaucoup moins ventilés qu;* 

 ceux-ci. On a donc eu la pensée d'établir dans les ateliers 

 des courants d'air horizontaux. Il est évident que si l'on 

 pouvait y parvenir, l'air pur introduit par les ventilateurs 



