dieser Stelle, wo auch das Kupferseil verbogen war, hatten die 

 Nachbaren einen intensiven blauen Dampf bemerkt. Glücklicher 

 Weise gingen die beiden letzten Blitzschläge, die zur Zeit des 

 Gottesdienstes den Besuchern hätten gefährlich werden können, 

 ohne weitere Schädigung vorüber. Für alle Kirchen-Verwaltungen 

 sind beide Vorkommnisse jedoch eine dringende Mahnung, den 

 Blitzableiter mit gut leitender Erdplatte zu versehen, sowie den 

 Anschluss mit der Gas- und Wasserleitung herstellen zu lassen. 

 „Auf so glückliche Umstände ist für die Zukunft nicht immer mit 

 Sicherheit zu rechnen," wie Herr Branddirektor Stude in seinem 

 Bericht über den letzten Blitzschlag an die vorgesetzte Behörde 

 mit Recht hervorhob. 



Da die Notwendigkeit dieses Anschlusses bis vor einigen 

 Jahren in technischen Kreisen bestritten wurde, so führe ich aus 

 Meidingers trefflicher Schrift über Blitzableiter, (Karlsruhe 1888), 

 noch einige Fälle an, welche zeigen, wie namentlich Gasröhren 

 die Blitzableiter majorisieren und ihre Wirkung beeinträchtigen. 

 1863 wurde die St, Paulskirche zu London während des Gottes- 

 dienstes getroffen. Der Blitz verliess die Leitung fünf Fuss über 

 dem Boden und durchbohrte die vier Fuss dicke Mauer, um in das 

 nächste Gasrohr zu gelangen. Verschiedenen Personen, die über 

 dem Gasrohr sassen, welches unterhalb des Kirchenbodens gelegt 

 war, blieb die Uhr stehen in Folge der Magnetisierung der Stahl- 

 teile durch den elektrischen Strom. Einen ganz ähnlichen Fall 

 berichtet der Telegraphen-Ingenieur Brooks von der Kirche zu 

 Newhaven in England. Dort verliess der Blitz den Abieiter, um 

 gegen eine 6 m entfernte Gasröhre zu fahren, wobei er eine 50 cm 

 dicke Mauer durchbrach. — Nach dem Bericht des P. Secchi, 

 Direktors der Sternwarte in Rom, wurde der Blitzableiter des 

 Turmes zu Alatri am 2. November 1871 dreimal getroffen, indem 

 die Entladung von dem Blitzableiter nach dem 10 m entfernten 

 Rohr der Wasserleitung sich richtete. Der Boden auf dieser 

 ganzen Strecke wurde bis zur Tiefe von 70 cm ausgefurcht, das 

 Rohr auf 80 cm Länge zerrissen, und die Bruchstücke weit weg 

 geschleudert. Die vergoldete Kupferspitze der Auffangestange war 

 auf 3 cm geschmolzen, während die ganze übrige Blitzleitung 

 unverletzt blieb. Secchi schliesst aus diesem Vorfall, dass man 

 die Oberfläche der Erdleitung nicht gross genug nehmen könne, 

 und dass nahe Wasser- und Gasleitungen mit dem Blitzableiter 

 verbunden werden müssen. 



Eine Vermehrung der Blitzgefahr durch solche Rohrleitungen, 

 sowie durch alle Metallmassen im Innern eines Gebäudes ist augen- 

 scheinlich. Zwischen den Gas- und Wasserfachmännern, die dem 

 Anschluss der Blitzableiter entgegen waren, sowie zwischen den 

 Architekten und Ingenieuren, die ihn befürworteten, scheint in 

 letzter Zeit eine Verständigung angebahnt zu sein. Auch der 

 elektrotechnische Verein zu Berlin hat sein Gutachten dahin ab- 

 gegeben, dass der Blitzableiter mit der in demselben Hause be- 

 findlichen Gas- und Wasserleitung metallisch verbunden werden 



Oktober 1889. XI 20 



