Die Gewächshausbauten der Neuzeit. 479 
steinschieber regulirt, der Abends mehr aufgezogen und Morgens etwas ge- 
schlossen wird, und die Heizung dadurch zu einer fast rauchlosen gemacht, dass, 
so lange Kohlen nachgelegt werden, ausser der Aschenthür auch noch der 
Schlitz der oberen Feuerthür etwas geöffnet wird. Die Feuerung ist in Folge 
der hohen Kohlenschüttung auf dem Roste und der Zuführung sekundärer Ver- 
brennungsluft zu den Brenngasen eine Art Gasfeuerung, und durchaus rationell, 
da auch der Kessel ganz von Mauerwerk umgeben und gegen Wärmeverluste 
möglichst geschützt ist. 
Dagegen ist die Leistungsfähigkeit des Kessels, oder richtiger gesagt, dessen 
Heizfläche zur Erwärmung von ca. 1000 2 Röhren nicht ausreichend. Die T’em- 
peratur der Rauchgase unmittelbar hinter dem Kessel steigt an kalten Tagen, 
wie ich durch ein ZageEL’sches Graphit-Pyrometer öfters ermittelt habe, bis 
470°C. Es wird also noch viel Wärme ungenutzt mit den Rauchgasen in den 
Schornstein geführt, da es zur Erzeugung des erforderlichen Zuges vollkommen 
genügen würde, wenn diese mit 150 bis 180° C. entwichen. 
Behufs besserer Ausnutzung der Wärme beabsichtige ich zwischen Klimax- 
Kessel und Schornstein noch einen kleinen Röhrenkessel einzuschieben, der 
den Rauchgasen noch einen genügenden Theil ihrer Wärme entzieht und nutz- 
bar macht. 
Die in Amerika gebräuchlichen freistehenden Kessel kann ich ihrer bedeu- 
tenden Wärmeverluste wegen, die sie durch Ausstrahlung verlieren, und ihrer 
zu geringen Heizfläche halber nicht als ökonomisch anerkennen, noch weniger 
die Aufstellung von 5 einzelnen Kesseln für ca. zo ooo ().-Fuss Glasfläche. Zwei 
grössere Kessel, welche weit sparsamer arbeiten, weniger Bedienung erfordern 
und billiger zu beschaffen sind, würden genügen. Auf Reservekessel hat man 
nicht Rücksicht zu nehmen, falls schmiedeeiserne, gut geschweisste Kessel ver- 
wendet werden und man im Sommer auch darauf hält, dass die ganze Heizungs- 
Anlage stets mit Wasser gefüllt ist, da hierdurch dem Rosten des Kessels und 
der Röhren vorgebeugt wird. Als Heizmaterial verwende ich in meinem Klimax- 
Kessel nur eine ganz billige Oberschlesische Kleinkohle, von welcher vergangenen 
Winter im Durchschnitt ca. 6 Ctr. in 24 Stunden verbraucht wurden. 
Von dem Kessel gehen die Heizröhren strahlenförmig nach den Häusern, 
der Zufluss des Wassers ist für jedes Haus durch eine Klappe regulirbar. _ Die 
früher von mir verwendeten kupfernen Röhren habe ich ihres hohen Preises 
wegen — der Ifd. Meter ıo cm weites Rohr stellt sich bei genügender Wand- 
stärke auf 8,5 bis 9,0 4 — in meinen neuen Häusern durch gusseiserne, 
sehr sauber und mit geringer Wandstärke gegossene Röhren ersetzt, 
die auch von KnapPpSTEIn geliefert sind. Der lfd. Meter derselben stellt sich 
auf nur 4,5 bis 5 # und die Heizfähigkeit ist, vermöge ihrer rauhen Oberfläche 
mindestens die gleiche wie die kupferner Röhren. Dieselben haben Muffen, 
welche durch einen zwischengelegten Gummiring, der durch eine Brille mit 
2 Schrauben angezogen wird, gedichtet werden. Die Röhren lassen sich 
sehr rasch verlegen, besitzen eine gewisse Beweglichkeit und Expan- 
sionsfähigkeit und halten vollkommen dicht, ich kann sie zu allgemeiner 
Einführung bestens empfehlen. 
Hr. EHRENEERG betont weiter die so wichtige Wasserversorgung und empfiehlt 
mit vollem Recht die in Amerika übliche Anlage von Hoch-Reservoiren in Ver- 
bindung mit einer Wasserleitung. Der Empfehlung von Wind-Motoren zum 
